Kit d’adaptation (1) pour une installation (22) de chauffage central à liquide caloporteur, ladite installation comportant une chaudière pilotable (221) étant raccordée à un ensemble de radiateurs (222), ladite installation (22) comportant une première boucle (L1) de circulation du liquide caloporteur, ladite première boucle comportant ladite chaudière pilotable (221) et ledit ensemble de radiateurs (222), ladite installation (22) étant couplée à un bouilleur (21) au moyen d’une seconde boucle (L2) de circulation du liquide caloporteur, caractérisé en ce que le kit comprend : une vanne thermostatique passive (11), à trois voies, comportant une entrée pour liquide caloporteur chaud (111), une entrée pour liquide caloporteur froid (112) et une sortie de liquide caloporteur (113), et un dispositif assurant un mélange progressif des liquides caloporteurs froid et chaud par l’action d’un organe thermostatique passif calibré à une température de transition T choisie, un raccord de départ vers l’installation (22o) permettant le branchement hydraulique à la chaudière pilotable (221) et un raccord de retour d’installation (21i) permettant le branchement hydraulique au retour de l’ensemble de radiateurs (222), un raccord de départ vers bouilleur (21o) et un raccord de retour de bouilleur (21i), ledit raccord de départ vers l’installation (22o) étant raccordé à une canalisation de retour bouilleur (13) rejoignant le raccord de retour bouilleur (21i), ledit raccord de retour d’installation (22i) étant raccordé à une canalisation de retour radiateur (14) rejoignant ladite entrée pour liquide caloporteur froid (112), ladite sortie de liquide caloporteur (113) étant raccordée à une canalisation de départ bouilleur (15) qui rejoint ledit raccord de départ vers bouilleur (21o), une première jonction (J1) étant raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur (13) d’une part et d’une autre part à ladite entrée pour liquide caloporteur chaud (111), une deuxième jonction (J2) étant raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour radiateur (14) d’une part et d’autre part également en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur (13). Kit selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite canalisation de départ bouilleur (15) comporte un circulateur de bouilleur (214). Kit selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit circulateur de bouilleur (214) est de type à vitesse pilotable de façon proportionnelle. Kit selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’il comporte un clapet anti-thermosiphon (215) disposé à une implantation choisie entre une position sur ladite canalisation de retour bouilleur (13) rejoignant le raccord de retour bouilleur (21i) et une position sur ladite canalisation de départ bouilleur (15) qui rejoint ledit raccord de départ vers l’installation (22o). Kit selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite deuxième jonction (J2) comporte un clapet anti-retour (225) autorisant la circulation de liquide caloporteur seulement vers la canalisation de retour bouilleur (13). Kit selon l’une des revendications précédentes, pour installation comportant en outre un accumulateur de calories (23), caractérisé en ce que le kit comprend : un raccord de départ vers l’accumulateur (23o) et un raccord de retour d’accumulateur (23i), ladite canalisation de retour bouilleur est formée d’un premier tronçon (131) raccordé audit raccord retour bouilleur (21i) d’une part et d’autre part audit raccord départ vers l’accumulateur (23o), et est formée d’un second tronçon (132) raccordé audit raccord de retour d’accumulateur (23i) d’une part et d’autre part audit raccord de départ vers l’installation (22o). Kit selon la revendication 6, caractérisé en ce que le kit comprend : une électrovanne (12) à trois voies ayant une entrée (121) et deux sorties (122, 123) de liquide caloporteur ainsi qu’un actionneur électrique (M) permettant le passage du liquide caloporteur de l’entrée à l’une des deux sorties, ladite deuxième jonction étant formée par une première partie (J21) partant du raccordement en dérivation aménagé sur ladite canalisation de retour radiateur (14) d’une part et d’autre part raccordée à ladite entrée (121) de l’électrovanne (12), et étant formée par une deuxième partie (J22) raccordée à l’une (122) des deux sorties d’une part et d’autre part et d’autre part est raccordée en dérivation à ladite canalisation de retour bouilleur (13), entre ledit raccord de départ vers l’installation (22o) et ladite première jonction (J1), une troisième jonction (J3), raccordée d’une part en dérivation audit premier tronçon (131) d’une part et d’autre part à l’autre (123) desdites deux sorties, une unité de pilotage assurant la commande de ladite électrovanne (12) en fonction d’au moins (i) une température représentative de la présence de feu dans le bouilleur, (ii) la température de retour radiateurs, et (iii) la température dans l’accumulateur de calories. Kit selon l’une des revendications 6 ou 7, pour installation dans laquelle l’accumulateur de calories comporte un fluide caloporteur, et comportant en outre un panneau solaire (24) disposé de façon à pouvoir réchauffer ledit fluide caloporteur, caractérisé en ce que le kit comporte un troisième tronçon (133) comportant une vanne de bypass (242) dont l’entrée est raccordée du côté dudit tronçon rejoignant ledit raccord de retour bouilleur (21i), dont une des sorties est raccordée audit raccord de départ vers l’accumulateur (23o) et dont l’autre des sorties est raccordée à un troisième tronçon (133) raccordé par ailleurs audit deuxième tronçon (132). Kit selon la revendication 8, dans lequel ladite vanne de bypass (242) est de type commandé électriquement. Procédé de pilotage d’une installation équipée d’un kit selon les revendications 2 et 7, caractérisé en ce que : a) dès que et tant que l’unité de pilotage détecte la présence de feu, l’électrovanne (12) à trois voies est commandée de façon à assurer la circulation du liquide caloporteur vers ladite deuxième partie (J22), de sorte que le liquide caloporteur de retour des radiateurs est envoyé vers la chaudière pilotable ; b) le débit du circulateur (214) est piloté de façon proportionnelle en fonction d’une mesure de température du liquide caloporteur en sortie du bouilleur. Procédé de pilotage selon la revendication 10, caractérisé en ce que le débit du circulateur est piloté de façon proportionnelle en fonction d’une mesure de température des fumées de combustion. Procédé de pilotage selon la revendication 11, caractérisé en ce que le débit du circulateur est piloté de façon proportionnelle aussi en fonction d’une mesure de température du liquide caloporteur en sortie du bouilleur et d’une température dans l’accumulateur de calories. Procédé de pilotage selon l’une des revendications 10 à 12, d’une installation équipée d’un kit selon la revendication 9, caractérisé en ce que ladite vanne de bypass (242) est pilotée en fonction d’une information météorologique.