La détermination de situations de défaut ou de situations défavorables, le calculateur met en œuvre un filtrage sur les valeurs calculées pour au moins une grandeur électrique ; Le calculateur modélise un générateur comme une source de type « grid forming » et calcule des valeurs pour au moins une grandeur électrique, pour une pluralité de valeurs de paramètre(s) physique(s) que le calculateur fait varier pour ladite source ; Le calculateur modélise un générateur comme une source de type « grid following » et calcule des valeurs pour au moins une grandeur électrique, pour une pluralité de valeurs de paramètre(s) physique(s) que le calculateur fait varier pour ladite source ; Le calculateur modélise un générateur de type « grid forming » par une source de tension directe et une source de tension inverse respectivement dans un réseau électrique direct et un réseau électrique inverse ; Le calculateur calcule des valeurs d’intensité de courant du générateur circulant dans les trois conducteurs de phases du réseau (au sens des « phases A, B ou C » pour un système triphasé) pour plusieurs valeurs de l’amplitude de tension et de phase (au sens « angle ») de la source de tension directe et pour plusieurs valeurs de l’amplitude tension et de phase de la source de tension inverse ; Le calculateur met en œuvre un filtrage qui ne conserve que les résultats correspondant aux calculs pour lesquels : l’amplitude de tension directe est supérieur à un premier seuil fonction de la tension nominale, ledit seuil étant supérieur à 90% de ladite tension nominale, et préférentiellement égal à 95% de celle-ci ou supérieur, l’amplitude de tension inverse est inférieure à un deuxième seuil fonction de la tension nominale, ledit deuxième seuil étant inférieur à 10% de la tension nominale, et préférentiellement égal à 5% de celle-ci ou inférieur, les intensités de courant des trois conducteurs de phase sont inférieures à un seuil d’intensité de courant maximal. Le calculateur met en œuvre un filtrage qui ne conserve que les résultats correspondant aux calculs pour lesquels : l’amplitude de tension directe est inférieur à un troisième seuil fonction de la tension nominale, ledit troisième seuil étant inférieur à 110% de la tension nominale et préférentiellement égal à 105% de celle-ci ou inférieur. Le calculateur met en œuvre un filtrage qui ne conserve pas les résultats correspondant aux calculs pour lesquels : l’amplitude d’intensité de courant d’au moins l’une des phases est supérieure à un seuil voisin de l’intensité de courant maximal, ledit seuil étant supérieur à 110% et préférentiellement égal à 105% ou supérieur, l’amplitude d’intensité de courant de toutes les phases est inférieure à un seuil voisin de l’intensité de courant maximal, ledit seuil étant supérieur à 90% et préférentiellement égal à 95% ou supérieur. Le calculateur met en œuvre un filtrage qui ne conserve pas les cas pour lesquels : l’amplitude du courant de toutes les phases est inférieure à un seuil voisin de l’intensité de courant maximal, ledit seuil étant supérieur à 90% et préférentiellement égal à 95% ou supérieur, et la tension au point de raccordement est inférieure à un seuil voisin de la tension nominal du réseau, ledit seuil étant inférieur à 95% et préférentiellement égal à 90% ou inférieur. Le calculateur met en œuvre un filtrage qui ne conserve pas les cas pour lesquels : la source « grid following » injecte un courant non nul et la tension au point de raccordement dudit générateur est inférieure à un seuil, ledit seuil étant voisin de 90% de la tension nominale du réseau électrique, et/ou la source « grid following » injecte un courant non nul et la tension au point de raccordement dudit générateur est supérieure à un seuil, ledit seuil étant voisin de 105% de la tension nominale du réseau électrique, et/ou la source « grid following » soutire une puissance active au réseau, et/ou la source « grid following » injecte ou soutire une puissance réactive supérieure aux valeurs limites dudit générateur.