La nomenclature ci-dessous précise la nature et la fonction de toutes les pièces référencées sur les quatre figures annexées : Pompe (2) entrainée par un moteur. Elle met l’eau chaude sanitaire sous pression. Module de régulation centralisé (5) . Il permet d’alimenter un, deux, voire trois points de puisage (41) en même temps (en fonction de la distance qui les sépare de la source d’eau chaude). Ils sont raccordés entre eux, en série, à proximité du groupe motopompe, pour alimenter plusieurs appartements (exemple : 25 appartements – 75 points de puisage). Tuyaux (5.1 ) en PER (polyéthylène réticulé) de 16mm de diamètre intérieur. Tuyaux (5.2) en TEFLON (marque déposée) tressé inox pour résister à la pression, 3.5mm de diamètre. Il permet de transférer à grande vitesse (par exemple : 90Km/h) l’eau chaude de la pompe au(x) point(s) de puisage lorsqu’il y a une demande. Raccord tournant femelle (5.3) à glissement pour tuyau PER 16mm. Il permet de raccorder le tuyau en PER (5.1) au raccord (5.5). Joint plat caoutchouc (5.4) . Il assure l’étanchéité entre les raccords (5.3) et (5.5). Raccord (5.5) . Il assure le raccordement et l’étanchéité, grâce à du ruban en TEFLON (marque déposée) avec le corps supérieur (5.7). Bague (5.6) . Il assure la liaison ainsi que le maintien en position, par pincement, de la tresse en inox du tuyau (5.2) sur le raccord (5.10). Corps supérieur (5.7) : De section carrée (35mm*35mm longueur 55mm), en laiton, il constitue la partie supérieure du module de régulation qui accueille la haute pression. Joint torique (5.8). Il assure l’étanchéité entre le tuyau (5.2) en TEFLON et le raccord (5.10). Joint (5.8’) . Il assure l’étanchéité du canal (basse pression), lorsque les modules de régulations sont reliés entre eux. Ce canal permet de remplacer l’eau chaude contenue dans les tuyaux (5.1) et (5.2) par de l’eau froide après chaque utilisation. Joint (5.8’’). Il assure l’étanchéité du canal, lorsque les modules de régulation sont reliés entre eux, permettant l’admission de l’eau chaude sous haute pression. Joint (5.8’’’). Il assure l’étanchéité entre le piston (5.38) et la soupape (5.36). Clapet de vidange (5.9) : Lorsque l’électrovanne (14) et l’électrovanne (5.40) du circuit sollicité sont ouvertes, il permet d’introduire de l’eau froide dans les tuyaux (5.2) et (5.1), afin de chasser l’eau chaude qu’ils contiennent après chaque utilisation, pour la réintroduire dans le vase d’expansion sanitaire (17), dans le but de récupérer l’énergie thermique qu’elle contient et d’éviter la prolifération des légionnelles dans les tuyaux. Lorsqu’un point de puisage est sollicité, la pression dans le circuit maintient le clapet de vidange fermé. Raccord du tuyau (5.10) en TEFLON . Il permet de raccorder le tuyau de petite section (5.2). Joint torique (5.11) . Il assure l’étanchéité entre les pièces (5.9) et (5.10). Joint torique (5.12) . Il assure l’étanchéité entre les pièces (5.10), (5.20), (5.30) et le corps supérieur (5.7). Ressort de rappel (5.13) Il maintient à la fois le clapet (5.9) et le curseur aimanté (5.19) dans leurs positions d’origine. Logement (5.14) du curseur aimanté (5.19) et de l’aiguille (5.16). Dans sa partie supérieure, il accueille et guide le curseur aimanté (5.19). Dans sa partie inférieure, il accueille et guide l’aiguille (5.16) de façon à éviter que la forte pression du fluide à la sortie du régulateur exerce un effort axial sur son extrémité néfaste au bon fonctionnement du régulateur. Le joint torique (5.18) empêche que la haute pression accède à cette extrémité de l’aiguille et, le perçage à l’intérieur de l’aiguille qui débouche sur le côté lui permet d’être toujours à la pression atmosphérique. Selon l’invention, cette fonction est importante car, puisque les pertes de charge dans le tuyau de petite section (5.2) varient fortement en fonction de la demande au point de puisage, la pression en sortie du module de régulation et donc l’effort sur l’aiguille varient elles aussi (exemple de 0 à 300N). Et sans cette fonctionnalité, le régulateur rencontrerait d’importante difficultés à se stabiliser, engendrant des à-coups et des variations de débit pendant plusieurs secondes, notamment lorsqu’il y a un brusque changement de débit, comme c’est le cas par exemple lorsque nous ouvrons un robinet. Selon une autre variante non représentée, chaque réducteur de pression (90) dispose d’un frein qui ralentit la translation de l’aiguille (5.16) à chaque changement de débit, permettant de stabiliser plus rapidement la pression et le débit au point de puisage. Ce frein hydraulique, mécanique ou électrique, qui empêche le piston (5.38) et l’aiguille (5.16) de se déplacer trop rapidement lorsqu’il y a un changement de débit, a pour effet de stabiliser plus rapidement la pression et le débit au point de puisage. Ce frein peut être obtenu par exemple, en étranglant le passage du fluide qui pilote la translation du piston (5.38) dans un sens et/ou dans l’autre. Capteur de position magnétique tout ou rien (5.15) : Il détecte et renseigne un automate si le circuit est sollicité par un utilisateur (s’il y a ou non un débit dans le tuyau de petite section (5.2). Un débitmètre à hélice par exemple peut assurer cette même fonction. Selon deux autres variantes non développées dans ce descriptif, le contact électrique peut être directement ou indirectement commandé par la translation de l’aiguille (5.16) ou du piston (5.38). Ou, un capteur de débit ou de pression situé directement en amont du ou des point(s) de puisage peut assurer cette fonction. Aiguille d’injecteur (5.16) : Elle est mue par la pression hydraulique présente dans le tuyau de commande (5.1), par le biais du piston (5.38). L’aiguille (5.16) régule (ouvre ou ferme) le passage du fluide au niveau de l’injecteur (5.20) en fonction de la demande au(x) point(s) de puisage. Aimant (5.17) : Logé à l’intérieur du curseur (5.19) l’aimant est détecté, par le capteur (5.15), lorsqu’il est déplacé par le flux d’eau chaude. Joints toriques (5.18) : Ils assurent l’étanchéité entre les pièces (5.16) et (5.14). Et entre les pièces (5.16) et (5.30). Curseur aimanté (5.19) : Il renferme l’aimant (5.17). Il est maintenu en position d’origine par le ressort (5.13), et se déplace pour être détecté par le capteur (5.15) lorsqu’il y a un flux d’eau chaude. Injecteur (5.20) : Il permet le passage du fluide lorsque l’aiguille (5.16) ne l’obture pas. Bague anti-extrusion (5.21) : Il évite l’extrusion des joints torique (5.18) dans les jeux de fonctionnement entre les pièces (5.16) et (5.14) et (5.16) et (5.30). Vis CHC (tête cylindrique à six pans creux) (5.22) : Il assure l’assemblage du corps supérieur (5.7) et du corps inferieur (5.34). Cale capteur magnétique (5.23). Elle permet le maintien en position du capteur (5.15) dans son logement. Buté d’aiguille (5.24) . Elle assure le maintien en position du joint torique (5.31) sur l’aiguille (5.16) pour éviter que la forte puissance du flux d’eau chaude ne le déloge. Il apporte une butée positive à l’aiguille sur l’injecteur lorsque le passage est fermé. Filtre (5.25) . Filtre l’eau en amont de l’électrovanne (5.40) pour éviter que des impuretés n’altère son bon fonctionnement. Circlips 2.5mm (5.26) : Il assure l’arrêt en translation des pièces (5.24), (5.33), (5.37) et (5.38) sur l’aiguille (5.16). Bague d’étanchéité (5.27) des deux corps. Il maintient en position la grille de filtration (5.25), ainsi que le joint (5.29). Ressort de rappel de l’injecteur (5.28) : Il maintient l’injecteur en position fermée lorsque la molette de réglage (5.32) est réglée sur « 0 bars » (ressort (5.35) complètement détendu). Cela permet par exemple d’effectuer une opération de maintenance sur un circuit, comme changer un robinet par exemple, sans arrêter le dispositif et donc sans pénaliser les autres utilisateurs. Joint torique (5.29) . Il assure l’étanchéité du conduit entre le corps supérieur (5.7) et le corps inferieur (5.34). Douille de guidage haute pression (5.30) . Elle accueille différentes pièces. Sa chambre résiste à la haute pression. Joint torique (5.31) . Il assure l’étanchéité de l’aiguille (5.16) avec l’injecteur (5.20) lorsqu’il n’y a pas de débit. Molette de réglage (5.32) . Elle permet de régler la pression de service au point de puisage. En effet, lors du réglage, pour obtenir une pression prédéterminer au point de puisage, il faut tenir compte de la pression ou de la dépression exercée par la colonne d’eau dans le tuyau (5.1) sur le réducteur de pression (90), lorsque celui-ci n’est pas situé à la même altitude que le point de puisage. Il convient alors d’ajouter 0.1 bar par mètres de différance d’altitude lorsque le point de puisage est situé plus haut que le réducteur de pression (90) et, inversement de retrancher 0.1 bar par mètres lorsqu’il est situé plus bas. Rondelles (5.33) . Elles assurent une bonne surface d’appui aux deux extrémités du ressort (5.28). Corps inferieur (5.34). De section carrée (35mm*35mm longueur 77mm), en plastique ou en laiton, il constitue la partie inférieure du module de régulation qui accueille la basse pression. Ressort de réglage pression (5.35) . Grâce à la molette de réglage (5.32), le ressort (5.35) applique un effort sur le piston (5.38) qui définit la pression de service au(x) point(s) de puisage. Lorsque la pression au point de puisage qui est transmise au piston via le tuyau (5.1) diminue, l’injecteur s’ouvre. Et inversement, lorsque la pression augmente, l’injecteur se ferme (fonction de régulation). Soupapes de sécurité (5.36) . Raccordée en amont du point de puisage via le circuit de commande (5.1), elle joue un rôle de limiteur de pression, pour éviter qu’en cas de dysfonctionnement (exemple : rupture du joint torique (5.18)), la haute pression n’endommage les composants basse pression tels que le tuyau (5.1) et les points de puisage (41). Dans cet exemple, en cas de pression supérieure à 12 bars, l’eau qui s’échappe de la soupape sortira anormalement du régulateur. Rondelles (5.37) . Elles assurent une bonne surface d’appui à une extrémité du ressort (5.39). Piston (5.38) . En fonction de l’effort réglable du ressort (5.35) d’un côté et de la pression de l’eau de l’autre côté, le piston (5.38) transmet sa position à l’aiguille (5.16) qui ouvre ou ferme (fonction de régulation) le passage du fluide au niveau de l’injecteur (5.20). Selon une autre variante de l’invention une membrane qui remplace le piston (5.38) assure cette même fonction. Ressort de la soupape (5.39) . Il applique un effort de 4.8daN sur la soupape (5.36) correspondant à une pression d’ouverture supérieur à 12 bars. Electrovanne (5.40) . Elle est constituée de plusieurs pièces prélevées sur une électrovanne standard du commerce. Lorsqu’elle est ouverte, elle permet au fluide de circuler librement dans le tuyau de commande (5.1). Elle a deux fonctions principales : elle permet d’obtenir de l’eau chaude rapidement, récupérer l’énergie thermique contenue dans les tuyauteries après chaque utilisation. Joint torique (5.41) . Il assure l’étanchéité entre l’aiguille (5.16) et la soupape de sécurité (5.36). Joint torique (5.42) . Il assure l’étanchéité du piston (5.38) avec son cylindre. Joint torique (5.43) . Il assure l’étanchéité du bouchon lorsque les modules de régulation sont assemblés entre eux. Ce trou de diamètre 7.5mm est nécessaire à la réalisation de la pièce, il n’assure donc pas le passage du fluide entre les différents modules de régulation. Le joint (5.43’) assure l’étanchéité du passage oblong, lorsque les modules de régulation sont assemblés entre eux. Vis (5.44) . Elles assurent le maintien en position de l’électrovanne (5.40). Capteur de pression analogique (6.1) : Il renseigne l’automate sur la pression dans le circuit haute pression. Soupape d’échappement (6.2) : Elle autorise un retour du fluide vers la source lorsque la pression dépasse 100 bars. Notamment pendant la phase de recirculation permettant de maintenir les composants chauds. Electrovanne (14) : Elle permet à l’eau froide de circuler librement dans le tuyau 5.1 lorsqu’elle est ouverte. Régulateur de pression et manomètre (15). Il permet de réguler une pression de 1.5 bars. Vase sanitaire 36 Litres (17) . Il permet de palier aux variations de volume de l’eau contenu dans la réserve d’eau chaude, liée aux variations de température. Il permet aussi après une utilisation, d’accueillir et de stocker l’eau chaude des tuyaux (5.2) et (5.1), pour récupérer les calories. Selon une autre variante, les calories sont récupérés dans une réserve de type cumulus remplie d’eau froide (non chauffée) où l’eau chaude provenant des tuyaux (5.1) et (5.2) est introduite dans sa partie supérieur et l’eau froide prélevé dans la partie inferieur. Selon cette variante, une pompe assure la recirculation du fluide. Réserve d’eau chaude (20) . Il permet de chauffer et de stocker l’eau chaude sanitaire. Points de puisage (41) . Il permet à l’utilisateur de prélever de l’eau chaude sanitaire. Réducteur de pression (90) . Grâce à son pilotage aval externe, il régule le débit en amont du tuyau de petite section (5.2), de façon à obtenir une pression réglable prédéterminée (exemple 3 bars) au(x) point(s) de puisage.