Installation de production d’eau chaude, notamment sanitaire, pour une habitation collective comprenant une pluralité de logements individuels, l’installation (1) comprenant une pluralité de chauffe-eau thermodynamiques, chacun desdits chauffe-eau thermodynamiques (2) étant destiné à alimenter en eau chaude l’un respectif de la pluralité de logements individuels, caractérisée en ce qu’elle comprend : - un réseau aéraulique (3) comportant un conduit de circulation d’air (4), dit conduit de rejet d’air, connecté à chaque chauffe-eau thermodynamique (2), et - un unique ventilateur (5) positionné de sorte à faire circuler un flux d’air extérieur à l’habitation collective (F) dans ledit conduit de circulation d’air (4), le réseau aéraulique (3) comprenant un autre conduit (6), dit conduit d’entrée d’air, connecté à chaque chauffe-eau thermodynamique (2), et positionné de sorte que le flux d’air extérieur (F) circule dans ledit conduit d’entrée d’air (6), puis dans chaque chauffe-eau thermodynamique (2), puis dans le conduit de rejet d’air (4). Installation selon la revendication précédente, dans laquelle le réseau aéraulique (3) est agencé de sorte que chaque chauffe-eau (2) présente une perte de charge similaire. Installation selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle le conduit d’entrée d’air (6) comprend une entrée d’air (10) disposée à l’opposé du ventilateur (5). Installation selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle chaque chauffe-eau thermodynamique (2) comprend un régulateur de débit et un registre piloté par ledit régulateur de débit. Installation selon l’une des revendications précédentes, comprenant un conduit (15), dit conduit technique, les conduits de rejet d’air et d’entrée d’air (4, 6) étant disposés à l’intérieur dudit conduit technique (15). Installation selon l’une des revendications 1 à 4, comprenant un conduit (15), dit conduit technique, formant conduit d’entrée d’air (6), le conduit de rejet d’air (4) étant disposé à l’intérieur dudit conduit technique (15). Installation selon la revendication précédente, comprenant un conduit d’extraction d’air vicié (16) hors de chaque logement individuel, dont un conduit (17) est concentrique du conduit de rejet d’air (4). Installation selon l’une des revendications précédentes, comprenant un moyen de pré-chauffage du flux d’air extérieur. Installation selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle le ventilateur (5) est de type extracteur. Installation selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle le ventilateur (5) est à pression constante ou à pression ajustable. Installation selon la revendication précédente, dans laquelle le ventilateur (5) est dimensionné de sorte qu’un débit total d’air vaut N x max(Qi), où Qi est un débit d’air dans chaque chauffe-eau, N est un nombre entier égal au produit Cs x Somme (Ti)/24 arrondi à la valeur supérieure, où Cs est un coefficient de sécurité et Ti est le temps de chauffe d’un chauffe-eau (2). Installation selon l’une des revendications précédentes, dans laquelle chaque chauffe-eau thermodynamique (2) comprend un compresseur à vitesse constante ou à vitesse variable. Installation selon l’une des revendications 9 à 12, comprenant une unité électronique de connexion des chauffe-eau (2) au ventilateur (5) et/ou des chauffe-eau entre eux, configurée pour réguler la pression d’extraction du ventilateur en fonction d’un état de fonctionnement de chaque chauffe-eau (5).