Des exemples de réalisation du concept divulgué répondent à ces problèmes. Par exemple, la présente divulgation propose un système de coordination dynamique proactive qui détermine automatiquement si un réglage des paramètres de configuration d’un disjoncteur intelligent est requis sur la base au moins en partie d’informations de disjoncteur comprenant des données en temps réel de disjoncteurs aval, identifie automatiquement le disjoncteur intelligent dont les paramètres de configuration doivent être réglés sur la base d’une détermination du fait que le réglage est requis, et transmet automatiquement une alerte à un utilisateur, l’alerte comprenant une indication du fait que le réglage des paramètres de configuration du disjoncteur intelligent identifié est requis et l’adresse de dispositif du disjoncteur intelligent identifié. Dans certains exemples, de telles détermination, identification et transmission peuvent également être réalisées à la demande d’un utilisateur. Les informations de disjoncteur comprennent les données en temps réel et les codes de fonction pour lire les données en temps réel. Les données en temps réel comprennent au moins des données de courant en temps réel et des données de temps en temps réel. Les données de courant en temps réel comprennent au moins le courant nominal I N et le courant continu nominal I R , et les données en temps réel incluent le temps de relevé et les retards. Les données en temps réel peuvent également comprendre des données de tension en temps réel ou d’autres paramètres de protection. Sur la base des informations de disjoncteur reçues, le système de coordination dynamique détermine que le réglage des paramètres de configuration d’un disjoncteur intelligent est requis. Par exemple, si une somme de courants continus nominaux (I R ) des disjoncteurs aval dépasse l’I R du disjoncteur amont respectif, alors le système de coordination dynamique détermine que le disjoncteur amont présente désormais un réglage de courant nominal I R erroné qui conduira à un déclenchement et une perte de puissance si une mesure corrective n’est pas prise. Le système de coordination dynamique identifie alors le disjoncteur amont avec le courant nominal incorrect I R et transmet automatiquement sans fil une alerte à l’utilisateur, par exemple, sans limitation, par l'intermédiaire de Bluetooth®, SMS, etc., indiquant que le réglage des paramètres du déclencheur est requis avant qu’un événement de déclenchement ne se produise. L’utilisateur peut déterminer s’il faut régler à distance les paramètres du déclencheur sur la base de l’alerte en utilisant le système de coordination dynamique ou régler manuellement les paramètres du déclencheur à l’emplacement du disjoncteur amont à régler. Ainsi, en déterminant et en identifiant automatiquement un disjoncteur intelligent dont les paramètres de configuration doivent être réglés et en alertant automatiquement l’utilisateur de la nécessité de régler les paramètres de configuration du disjoncteur intelligent identifié avant qu’un événement de déclenchement réel ne se produise, le système de coordination dynamique empêche l’événement de déclenchement de se produire, évite toute perte de puissance associée à l’événement de déclenchement et évite une perte opérationnelle importante ainsi que des risques pour la santé et la sécurité. En outre, le système de coordination dynamique offre à l’utilisateur une option de réglage à distance des paramètres de configuration du disjoncteur intelligent identifié à l’aide du système de coordination dynamique installé dans un dispositif utilisateur couplé au système de coordination dynamique en liaison filaire ou sans fil, ce qui offre à l’utilisateur flexibilité, efficacité et gain de temps. Une telle capacité de réglage à distance évite de devoir arrêter le système de distribution d’énergie pour régler manuellement les paramètres de configuration des disjoncteurs. Cependant, l’utilisateur peut également régler manuellement les paramètres de configuration à l’emplacement du disjoncteur identifié comme souhaité. En outre, le système de coordination dynamique peut être facilement ajouté sur des dispositifs de commande d’énergie existants (par exemple, sans limitation, micrologiciel, logiciel, codes, etc.). Pour tout dispositif utilisateur pouvant être couplé aux disjoncteurs intelligents, le système de coordination dynamique peut être ajouté en mettant à jour les dispositifs de surveillance d’énergie des dispositifs utilisateur en accédant, par exemple, sans limitation, à un nuage externe ou un dispositif de mémoire incluant le système de coordination dynamique. Les mises à jour peuvent comprendre simplement l’ajout de quelques onglets (par exemple, un indicateur de coordination dynamique, un configurateur de coordination dynamique, etc.) à l’interface de l’interface utilisateur du dispositif de surveillance d’énergie. Pour les déclencheurs électroniques des disjoncteurs intelligents, le dispositif de surveillance d’énergie des déclencheurs sont configurés pour inclure le système de coordination dynamique au réglage d’usine. Cependant, une telle inclusion est simple car elle ne nécessite que la mise à jour du dispositif de surveillance existant, par exemple, soit en ajoutant des codes sources, soit en mettant à jour le dispositif de surveillance d’énergie, par exemple, par le biais du nuage externe ou du dispositif de stockage. Le déclencheur peut comprendre un bouton comme indicateur de coordination dynamique, cependant l’indicateur n’a pas besoin d’être physiquement présent et peut être simplement affiché en tant que bouton virtuel sur une interface utilisateur affichée sur un écran du déclencheur électronique. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’ajouter un matériel supplémentaire. En outre, le système de coordination dynamique peut être utilisé avec n’importe quels modules de communication (par exemple, sans limitation, MODBUS® RTU, Ethernet, MODBUS® TCP, PROFIBUS, INCOM, etc.) disponibles pour les disjoncteurs. Ainsi, le système de coordination dynamique établit un réseau de communication approprié (par exemple, un réseau serveur client, un poste-à-poste, etc.) utilisant les modules de communication existants sans avoir à installer de mécanisme de communication supplémentaire pour la coordination dynamique. Par ailleurs, le système de coordination dynamique permet aux disjoncteurs intelligents de communiquer automatiquement entre eux. En outre, le système de coordination dynamique peut être adapté à la complexité du système de distribution d’énergie. C’est-à-dire que le système de coordination dynamique peut être utilisé dans un simple système d’alimentation résidentiel comportant un seul niveau aval comme dans un système d’alimentation industriel complexe comportant de nombreux niveaux de disjoncteurs.