Installation de gestion (1) de bouteilles de gaz (10) mobiles au sein d’un établissement hospitalier (1000), chaque bouteille de gaz (10) étant équipée d’un dispositif électronique (11) comprenant un module de communication sans fil configuré pour fournir des données bouteilles comprenant au moins une information de quantité de gaz et un identifiant de bouteille (ID) via un premier protocole de communication sans fil (100), comprenant : une pluralité de balises réceptrices (20) agencées au sein de l’établissement hospitalier (1000), chaque balise réceptrice (20) étant équipée: de moyens de réception de données configurés pour recevoir les données bouteilles fournies par le ou les modules de communication sans fil (11) de la ou des bouteilles de gaz (10) se trouvant à proximité de chaque balise réceptrice (20) considérée, et de moyens de transmission de données configurés pour transmettre les données bouteilles reçues via un second protocole de communication (200), un dispositif routeur (30) agencé au sein de l’établissement hospitalier (1000) configuré pour : recevoir les données bouteilles transmises par les moyens de transmission de données de balises réceptrices (20) et retransmettre les données bouteilles reçues vers un serveur de traitement de données (40) distant, via un troisième protocole de communication (300), le serveur de traitement de données distant (40) situé hors de l’établissement hospitalier (1000) et configuré pour recevoir, transmettre, mémoriser et/ou traiter au moins les données bouteilles reçues du dispositif routeur (30), et un dispositif de contrôle (50) à écran d’affichage (51) configuré pour communiquer (400) avec le serveur de traitement de données (40) et afficher sur l’écran d’affichage (51) des informations relatives aux bouteilles de gaz mobiles (10) présentes au sein de l’établissement hospitalier (1000). Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le premier protocole de communication sans fil (100) est le protocole Bluetooth® à basse énergie ou BLE. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le deuxième protocole de communication (200) est le protocole LoRa®. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le troisième protocole de communication (300) est le protocole GSM. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif de contrôle (50) à écran d’affichage (51) est un ordinateur, une tablette ou un téléphone multifonction. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le serveur de traitement de données (40) constitue une plateforme informatique de type IoT. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le serveur de traitement de données (40) est en outre configuré pour communiquer avec les bouteilles de gaz (100) stockées dans un centre de remplissage de bouteilles de gaz (1002), via un second routeur (60) situé dans le centre de remplissage (1002). Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la pluralité de balises réceptrices (20) forme un réseau de balises couvrant la majeure partie de l’établissement hospitalier (1000). Installation selon la revendication 1, caractérisée ce que les bouteilles contiennent un gaz médical choisi parmi l’oxygène ou l’air médicinal ou un mélange NO/N 2 , O 2 /N 2 O, He/O 2 , Ar/O 2 , Ar/N 2 /O 2 ou Xe/O 2 .