me rendement depend uniquement du rapport de compression n = vo et un peu de la nature du gaz qui év@lue en raison de l'intervention du rapport des chaleurs massiques. En adoptant le y des gaz diatomiques, soit 1,4 et pour un rapport de compression n = 7, ordre de grandeur de ce qui est réalisé dans le moteur d'automobile, le rendement est r n 0,54. Le cycle de RANKINE est celui de la machine à vapeur primitive, représenté par un diagram me de CLAPEYRON.L'eau, prise à l'état liquide dans le condenseur qui est la source froide, à la tenipérature Ta et sous la pression P2 qui y règnent, est simultanément échauffée et mise en pression de façon à être amenée aux conditions P1 et T1 de la chaudière. Cette opération se fait suivant des moda- lités variables d'une machine à l'autre, mais les augmentations de la pression et de la température portant sur un liquide n'entraînent qu'une varia- tion négligeable du volume, pratiquement est parcouru sur le diagramme le parallèle AB à l'axe des pressions.De B en C la vaporisation se produit sous pression et température constante, ce temps correspond à l'admission de la vapeur sur une fraction de la course du piston. Litre C et D la vapeur se détend adiabatiquement, sa température diminue jusqu a atteindre, en principe, celle du condenseur, où elle est envoyée ensuite pur reprendre l'état li quide suivant DA. Il y a absorption d'une quantité de chaleur Q1 le long de ABC et restitution de X au condenseur suivant DA, le rendement est r = Q2)/ Q puisque la chaleur coûteuse est Q1 g r est calcul à partir des propriétés calorimétriques de l'eau.Le refroidissement ne pose aucun problème lorsqu'il y a une source de chaleur à température inférieure à celle du corps à refroidir. Problème inverse, celui des machines frigorifiques, est de prendre de la chaleur à un corps pour l'évacuer sur un autre corps à température plus élevée. Les réfrigérateurs par exemple prennent de la chaleur en leur intérieur et la dissipent dans l'air ambiant.Ce mécani@me réclame une dépen- se de travail. A chaque cycle de machine thermique correspond un cycle de machine frigorifique. Dans la plupart des machines frigorifiques le refroidissement provient de l'évaporation d'une substance liquide donnant par Ûr emple du gaz sulfureux , de l'ammoniac, du fréon, etc., la vapeur est ensuite condensée, leurs cycles s'apparentent au cycle de RANKINE. Dans les machi- nes à "absorption" la fourniture de chaleur, à température élevée, pouvant subir une chute de température, représente une valeur en travail.Il n'y a pas dépense effective de travail mais son substitut qui pourrait etre obtenu à la faveur de la chute de température de la chaleur dépensée. Sachant que 1' au à température ordinaire retient environ mille cinquante fois son volume de gaz ammoniac, et que lorsqu'elle est chauffée à 40 C elle en a déjà libéré les deux tiers, F@RDINAND CARRE construit la première machine frigorifique à absorption dont il prend le brevet le 24 ApUt 1859 n 41558. USA Patent 30 201. Dans ce brevet l'inventeur décrit la machine à absorption étudiée dans les plus petits détails en deux modèles touchant des marchés différents 1/ une petite machine portative à fonctionnement intermittent pouvant produire de 0,5 à 10 kg. de glace par opération. 2/ une grande machine à absorption continue apportant à l'industrie des ressources insoupçonnées auparavant en permettant de produire rapidement d'importantes quantité de glace pour une faible dépense, alors que jusque là la production du froid n'était envisagez que pour le refroidissement des boissons glacées.La machine porta tive comporte un bouilleur-absorbeur rempli aux trois quarts d'une solution aqueuse à l'ammoniac, et un condenseur-évaporateur à double paroi. Un conduit relie ces deux organes dans lesquels est réalisé le vide d'air. Durant une période de chauffage qui dure de 35 à 70 minutes. le bouilleur-absorbeur est placé sur un foyer au charbon de bois, et le condenseur-évaporateur e St plongé dans un bac à eau. La solution ammoniacale est chauffée à une tempé- rature d'environ 130 C lisible sur un thermomètre. Le gaz ammoniac chassé de sa dissolution passe par le conduit dans le condenseur-évaporateur où il se liquéfie.La machine est disposée ensuite sur la position de refroidissement.