FR 3159031 A1 20250808 FR 2401114 A 20240205 Box de gestion de chauffage intelligente (Heat Box) L’invention concerne un dispositif permettant de contrôler, de piloter efficacement le chauffage dans des logements dédiés à de la location de courte durée, des chambres d’hôtels, des chambres d’hôtes. Il est constitué de trois cartes électroniques, une permettant de gérer l’intelligence, la connexion à internet, la connexion vers le cloud et les traitements des informations nécessaires via des programmes embarqués. Une seconde permettant de gérer la communication radio vers les capteurs / actionneurs via le protocole zigbee et enfin une troisième permettant de gérer l’alimentation des cartes, avec gestion d’une batterie de secours et la remontée du défaut secteur. Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné à la gestion de l’énergie dans les logements en location courte durée, chambre d’hôtels, chambre d’hôtes … HeatBox La présente invention concerne un dispositif de gestion d’énergie à destination des logements en location courte durée. La gestion de chauffage traditionnelle ne permet pas aux gestionnaires de parc immobilier et aux propriétaires de maîtriser les coûts liés au chauffage des logements par les voyageurs de manière efficace, des dérives sont constatées quant à l’utilisation des systèmes de chauffage installés. Certaines solutions existent pour réaliser un pilotage des systèmes de chauffage mais qui ne sont pas adaptées à un usage de type locatif : forçage en manuel des radiateurs, réglages manuels des périodes d’occupation / inoccupation, une surveillance permanente est de rigueur afin d’éviter toute dérive. Le dispositif selon l’invention permet de synchroniser les calendriers de réservation fourni par les prestataires (AirBNB, Beds24 …) afin de permettre une régulation de la température par pièce. Ces dites pièces sont munies de capteur de température communiquant en Zigbee. Le dispositif est ensuite capable de piloter les radiateurs électriques en priorité par le fil pilote au moyen d’une sortie de câble connectée en Zigbee au dispositif. Cette sortie de câble connectée informe le dispositif de la consommation électrique instantanée par radiateur, si après 30 secondes de tentative d’arrêt du radiateur au moyen du fil pilote ce dernier continu de fonctionner une anomalie est détectée (causes : passage du radiateur en manuel, augmentation du réglage de la température sur le radiateur) et coupe électriquement le radiateur au moyen de la sortie de câble connectée. Ainsi aucune fraude ne peut être effectuée sur le radiateur. De plus l’ensemble des fenêtres sont équipées de capteur d’ouverture afin de permettre en cas d’ouverture un arrêt du chauffage dans l’ensemble du logement. Le dispositif est connecté au Cloud au moyen d’une connexion internet permettant ainsi une remontée des informations de température de consommation … Mais également de permettre la réception de commandes distantes (modification de consignes de température, arrêt, marche …) Le dispositif est muni d’une batterie de secours permettant ainsi de détecter une absence d’alimentation secteur (dispositif débranché) et si la situation n’est pas rétablie dans un temps imparti envoi une notification au gestionnaire / propriétaire et coupe le chauffage. En cas de défaillance de la connexion internet aucune donnée concernant les réservations ne pourra être récupérée, le dispositif basculera donc en mode de repli et régulera sur la consigne de température d’occupation. Le dispositif comporte 3 cartes électroniques, la première est composée d’un microprocesseur de type orangepi zero 3 ou zero 2 fonctionnant sur distribution Linux Debian, cette carte comporte une mémoire de type carte SD, sur laquelle fonctionne trois services principaux : le noyau AWS Greengrass permettant de faire fonctionner la partie transmission Cloud, sauvegarde de la configuration du logement, pont et routage des messages MQTT. La deuxième carte électronique comporte une puce de communication Zigbee de type E72-2G4M20S1E ainsi qu’un convertisseur RS232 vers USB au moyen d’une puce CH340G, cette dite carte se monte par empilage sur l’Orangepi zero 2 ou Orangepi zero 3. Enfin la troisième carte électronique gère la partie alimentation secourue de l’ensemble du dispositif, cette carte comprend un chargeur de batterie de type 12v Lithium ainsi qu’un régulateur de tension 5V. Cette carte est également capable de remonter le défaut secteur afin d’alerter d’une coupure électrique de l’alimentation. Cette carte se monte également par empilage par-dessus la carte de communication Zigbee. Les dessins annexés illustrent l’invention [Fig.1] représente la carte électronique de communication Zigbee (partie supérieure) [Fig.2] représente la carte électronique de gestion de l’alimentation [Fig.3] représente le montage des cartes constituant le dispositif En référence à ces dessins, le dispositif comporte la carte de communication Zigbee ([Fig.1]), assemblée au moyen des PINS GPIO entre la carte principale (orangepi zero 2 ou orangepi zero 3) et la face inférieure de la carte de communication zigbee. La carte d’alimentation est reliée au moyen des PINS GPIO de la carte de communication zigbee et de deux entretoises reliant la carte de communication et la carte d’alimentation. Dispositif de gestion d’Energie adapté aux locations de type courte durée, aux hôtels, aux gîtes … Ce dispositif de par sa conception permet un pilotage du chauffage par pièce, de pouvoir vérifier l’état des portes/fenêtres et ainsi de pouvoir couper le chauffage, de pouvoir mesurer la température par pièce. Le dispositif est capable de par son programme codé en Python, de récupérer les calendriers de réservation au format de type ICal afin de pouvoir réguler la température ambiante par pièce en confort / réduit. Le dispositif est capable de détecter des anomalies de fonctionnement au niveau des radiateurs électrique (consommation électrique anormale). De pouvoir piloter au moyen du fil pilote les dispositifs de chauffage (radiateurs électriques) et le cas échéant de pouvoir couper l’alimentation électrique dudit radiateur en cas de dérive. La mesure de la consommation électrique permet de réaliser cette opération. Un totalisateur de consommation permet de mesurer la consommation en Kwh par radiateur. L’ensemble des capteurs et actionneurs communiquent au moyen du protocole Zigbee. Le dispositif est capable de gérer l’absence d’alimentation secteur en fonctionnant sur la batterie intégrée. Le dispositif est également capable de fonctionner en mode repli si une perte de connexion internet est constatée. Le dispositif ci-nommé est adaptable à tous les modes de chauffage (Electrique, Chaudière Gaz, Robinet Thermostatique …). Le dispositif est relié au Cloud AWS afin de permettre une visualisation distante des valeurs et de permettre l’envoi d’ordre de commande (Marche/Arrêt, Consigne de température …)