FR 3151172 A1 20250117 FR 2307599 A 20230716 Dispositif de branchements électriques multi-patch permettant de mettre sous tension des circuits électriques successivement sans avoir à réorganiser les branchements des gradateurs avant chaque spectacle. Le dispositif utilise des commutateurs pour répartir l’alimentation de manière séquentielle, autorisant l’alimentation d’une seule ligne à la fois. Une répartition par commutateur n’autorise l’alimentation que d’une seule ligne à la fois. Cette séquentialité peut être programmée ou contrôlée par le dispositif lui-même, de sorte que chaque circuit reçoive l'alimentation électrique à un moment précis et dans un ordre préétabli. Cela permet de gérer l'alimentation des circuits de manière contrôlée et évite d'avoir à réorganiser manuellement les branchements des gradateurs avant chaque spectacle, car le dispositif s'occupe de les activer dans l'ordre souhaité. gradateur électrique multi-patch à commutateur multi-positions. La présente invention concerne un multi-patch par commutateur à activation manuelle et/ou électronique (basé sur le protocole dmx) assurant une liaison optimale entre un gradateur électrique et des multi-paires. L’utilisation habituelle des gradateurs dans une salle de spectacle consiste à connecter un certain nombre de multi-paires aux différents circuits gradués pour répondre aux besoins d’éclairage de chaque spectacle. Lorsqu’il y a plusieurs spectacles qui se suivent au cour d’une même journée, comme c'est souvent le cas lors de festivals ou dans des salles de spectacles avec une programmation enchaînée, il faut réaliser les branchements nécessaires à chaque spectacle en débranchant systématiquement les prises des multi-paires qui ne sont plus nécessaires, afin de pouvoir brancher celles dont on a besoin, et ainsi de suite jusqu'au dernier spectacle. Le patch des gradateurs est une tache récurrente qui prend un certain temps et qui demande un effort physique important, car les multi-paires sont lourds. De plus, à force de brancher et débrancher les prises mâles des gradateurs, les fils électriques s’emmêlent et forment un enchevêtrement difficile à gérer. Cela peut entraîner des détériorations physiques des prises mâles et femelles, ainsi que des erreurs de branchement préjudiciables au bon déroulement des spectacles. De plus, la présence de tous ces câbles en attente dans la zone des gradateurs crée une confusion, encombre l'espace et augmente les risques d'incendie. (La présence d'un extincteur CO2 à proximité des gradateurs est obligatoire). Le dispositif selon l’invention permet de remédier à ces inconvénients. Il se compose de plusieurs blocs de branchements reliés, chacun d’entre eux étant connecté à un commutateur. Chaque bloc est directement branché sur un circuit du gradateur et comprend plusieurs prises électriques femelles (2P+T) permettant de brancher hors tension plusieurs équipements à alimenter ultérieurement. Le commutateur peut être activé manuellement ou électroniquement via le protocole DMX. Ce dispositif permet ainsi d'effectuer tous les branchements nécessaires en amont pour une exploitation facilitée et assure une cohérence électrique globale. Selon des modes de réalisation particuliers : Une prise mâle (2P+T) est connectée à chaque circuit du gradateur. Chaque circuit gradué dispose d'un bloc de branchements dédié, composé de plusieurs prises femelles (2P+T). Chaque bloc de branchements est associé à un commutateur électrique permettant de mettre sous tension la prise femelle sélectionnée. Un câble 3 pôles de section minimale de 1,5mm² assure la liaison électrique entre la prise mâle mentionnée précédemment et chaque bloc de prises femelles (2P+T). Les dessins annexés illustrent l’invention. représente en coupe, le dispositif de l’invention avec commutateur mécanique. représente en coupe, une variante de ce dispositif avec un commutateur numérique par liaison DMX. représente en coupe, une variante de ce dispositif avec avec commutateur numérique dans une vision d’ensemble répartit sur 6 circuits gradués. Historique. À l’heure de la rédaction de ces lignes, un prototype électrique a été réalisé par mes soins dans le cadre de mes fonctions de directeur technique le 3 juillet 2023 au Théâtre Essaïon à Avignon (33 rue de la Carreterie, 84000 Avignon). J’ai mis en place pour la durée du festival 2023, un système de double patch électrique qui permet par un agencement de multiprises et d’interrupteurs d’assigner à tour de rôle des circuits gradués (gradateurs) à différents multi-paires. Après mise en place et testes concluants, il s’avère que cette innovation fonctionne et facilite grandement les changements de plateau lorsque plusieurs spectacles se suivent. Ainsi, il n’est plus nécessaires de patcher les multi-paires aux gradateurs entre chaque spectacle, mais tout simplement d’enclencher les interrupteurs dédiés au spectacle à venir. Électriquement, des multiprises sont directement branchées sur chaque circuit du gradateur. Sur ces multiprises, sont ajoutés plusieurs prises à interrupteurs. Lorsqu’une prise est sur « On », elle devient active et à l’inverse dans sa position « Off » elle devient inactive. Ainsi avec ce système de double patch ou peut facilement brancher tous les besoins électriques de différents spectacles et n’avoir plus qu’à activer et désactiver les interrupteurs en fonction des besoins. Photo du prototype. Photo du prototype. Un dispositif de redistribution électrique par commutateur comprenant, pour chaque circuit gradué : a) un commutateur multi-position ; b) des prises femelles 2P+T associées aux différentes positions du commutateur ; c) une prise mâle 2P+T par circuit gradué ; d) un câble électrique 3 pôles (phase, neutre et terre) reliant la prise mâle aux différentes prises femelles ; e) des fils navettes assurant la liaison électrique entre chaque position du commutateur et chaque prise femelle dédiée à la phase. revendications dépendantes : Le dispositif selon la revendication 1, comprenant en outre : a) un commutateur numérique avec protocole DMX ; b) une entrée DMX (3 ou 5 points) ; c) une sortie DMX (3 ou 5 points) ; d) un écran digital pour afficher l’adressage des commutateurs. Le dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le muti-patch est intégré directement au gradateur et comprend : a) un ensemble de prises femelles 2P+T en sortie de gradateur ; b) un commutateur intégré à chaque circuit gradué ; c) un patch intégré permettant de basculer d’une prise souhaitée à une autre sur plusieurs univers DMX.