FR 3122996 A1 20221125 FR 2105267 A 20210520 L’invention concerne un système pour stériliser de l’air par rayonnements de leds ultraviolets de type C - germicide. Il s’installe en complément d’une installation de climatisation déjà existante. Système de stérilisation d’air Description. Le principe du système consiste à stériliser de l’air par rayonnements de leds ultraviolets de type C - germicide. Il s’installe en complément d’une installation de climatisation déjà existante. Exemple de système pour climatiseur de type : plafonnier. Selon une vue éclatée du système, , l’on voit que le système est composé de 3 pièces essentielles : - Une grille de prise d’air – pièce 1 - Un système de rayonnement de leds ultra-violets. Des lumières témoins de bon fonctionnement des lampes ultra-violets sont installées et facilement visibles. Un coupe-circuit physique est aussi présent. – pièce 2 - Un cadre avec un plenum ajustable de raccordement reposant sur des supports, étant eux-mêmes posés sur le climatiseur existant. Des aubes aérauliques sont également présentes afin d’aider au bon passage de l’air – pièce 3 Chacune des trois pièces principales est munie d’un système de sécurité par coupure de contact. Par conséquent, si une de ces pièces est désolidarisée des autres, le mécanisme se coupe automatiquement. Ce dispositif de coupure est installé en raison de la dangerosité pour l’être humain des rayonnements ultra-violets type C - germicides. Le système est physiquement greffé sur la reprise d’air du climatiseur et couplé électriquement sur celui-ci. Une fois le climatiseur allumé, les lead Ultra-Violets de type C, (germicides) s’allument et l’air est traité. Fonctionnement : Lors de l’allumage du système de climatisation, l’appareil pourrait être allumé en même temps (couplage électrique) que le système de climatisation existant, soit de manière indépendante par télécommande. Une fois l’appareil en fonctionnement, les rayons des leds Ultra-Violets – Type C sont projetés sur les molécules d’air qui entrent dans le climatiseur et agissent comme germicides en nettoyant l’air avec un taux d’efficacité de 99.99%, (données constructeur les led UV-C). Malgré tout, il faut plusieurs cycles d’air afin d’obtenir une stérilisation complète de l’environnement. La Grille de prise d’air (pièce 1), , est munie de volets orientés à 45° - 1. Sur la - [Tab 1], un zoom montre en détail un point d’attache type de la grille de prise d’air (pièce 1). [Tab 1] Sur les vues et , l’on constate que la grille de prise d’air est fixée sur le cadre de traitement d’ultra-violets par contact magnétique. Une bague de sûreté – 1.2 – est présente afin de déconnecter automatiquement le système de l’appareil en cas de désolidarisation de la grille de prise d’air sur le cadre contenant le système d’ultra-violets germicides – type C Cadre pour système de leds Ultra-Violets Type C – Germicides, (pièce 2), & [Tab2]. [Tab 2] Sur le cadre contenant le système de projection d’ultra-violets, les points 2.2 et 2.3 représentent le système de coupure de contact physique. Le point 2.4 est un aimant permettant les connexions de la grille de prise d’air, (pièce 1 du détail 1), d’un côté et du contre-cadre pour plenum de l’autre côté, (pièce 3 du détail 1). Le système comporte des réflecteurs afin de canaliser les rayons ultraviolets germicides – type C en aluminium & [Tab 3]. [Tab 3] Les rayonnements des leds ultra-violets type C – germicide est représenté – 3.6 - par des cônes pour se faire une idée visuelle du système & [Tab 4]. [Tab 4] L’alimentation électrique est représentée par la pièce 3.5 sous forme d’un accumulateur électrique, dans l’exemple ci-dessus pourrait être remplacée par une alimentation couplée sur le climatiseur existant et convertie pour être traitée par le système fonctionnant suivant une tension allant de 7.5 à 12 V suivant le type de led ultra-violets utilisés. Des leds de contrôle – 3.7 – confirment le bon fonctionnement des leds ultra-violets. Un schéma de principe électrique correspondant, donne une idée du fonctionnement du système led Ultra-Violet Type C – 3.6 - avec led témoin de bon fonctionnement – 3.7 - et coupe circuit physique indépendant du couplage électrique avec le climatiseur – 3.4. La pièce numéro 3 représente un contre-cadre pour raccorder le système Ultra-Violet – type C d’une part et un plenum de reprise d’air sur climatiseur existant, d’autre part & [Tab5]. [Tab 5] Une bague de contact de sécurité – 4.2 – est présente. Supports de plenum. Les éléments numéroté de 5.1 à 5.5 représente les cornières adaptées en fonction de la taille du climatiseur permettent de supporter le plenum d’entrée d’air ou plus communément de la reprise d’air ambiant & [Tab 6 & [Tab 7]. [Tab 6] [Tab 7] Des aubes aérauliques seront aussi présentes à l’intérieur du plenum & [Tab 8]. [Tab 8] Système complet installé sur un climatiseur de type plafonnier . Différents types systèmes Systèmes de climatisation individuels et collectifs : Climatiseur plafonnier [Fig. 1 à 12] de ce document. Climatiseur en allège Le système se fixe en banquette sur la reprise d’air . Cassette Le système s’installe comme prothèse sur le système existant, . Systèmes de climatisation tertiaires et collectifs : Centrale de traitement d’air. Le système s’installe comme module complémentaire de l’installation existante et se ponte électriquement sur celui-ci . Autobus. Le système se greffe en remplacement d’un module existant et se ponte électriquement sur l’alimentation électrique du bus . Système de stérilisation d’air en espace clos par Ultra-Violets de type C – germicides caractérisé en ce que le module est totalement indépendant d’une installation de climatisation existante et vient se greffer en complément de celle-ci. Système de stérilisation d’air selon la revendication 2 caractérisé en ce qu’il comprend une grille de prise d’air (1.1) fixée sur le cadre de traitement d’ultra-violets par contact magnétique. Système de stérilisation d’air selon l’une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce qu’il comprend un réflecteur longitudinal (3.1) et un réflecteur latéral (3.2) Système de stérilisation d’air selon l’une des revendications précédentes caractérisé en ce qu’il comprend un contre cadre plenum (4.1) pour faire le lien entre le système de stérilisation et le climatiseur existant. Système de stérilisation d’air selon l’une des revendications précédentes caractérisé en ce qu’il est apte à être allumé en même temps que le système de climatisation grâce à un couplage électrique. Système de stérilisation d’air selon l’une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce qu’il est apte à être allumé de manière indépendante vis-à-vis du système de climatisation par télécommande.