FR 3092468 A1 20200807 FR 1901081 A 20190204 Description Titre de l'invention : Système d'enregistrement sécurisé et de contrôle/commande de bâtiment [0001] La présente invention relève du domaine du bâtiment. La gestion d'un bâtiment est une tâche complexe et à forte responsabilité. La gestion d'un bâtiment s'étend de la supervision et de la prévision des risques à la maintenance et à la remédiation aux incidents, aux accidents voir même aux catastrophes dont la probabilité d'occurrence est extrêmement faible et le coût de remédiation très élevé. [0002] Les bâtiments actuels comportent des capteurs d'actionneurs, d'automates et plus gé- néralement d'équipements électriques et/ou électroniques. Le bâtiment peut être équipé d'une gestion technique centralisée pour une classe d'équipements techniques par exemple l'éclairage, le chauffage, la climatisation, les ascenseurs, la vidéosurveillance, etc. Le bâtiment peut également être équipé d'une gestion technique centralisée dc plusieurs classes d'équipements techniques. La gestion technique centralisée peut réaliser des fonctions de régulation de température, de gestion de périodes d'inoccupation, de renvoi d'alarme, etc. Une supervision peut permettre de contrôler le bâtiment d'un poste central local ou situé à distance. L'association Smart Building Alliance ou SBA a émis en 2017 un manifeste synthétisant les enjeux de l'immeuble dit intelligent. [0003] Les solutions actuelles souffrent de défaut en matière de conservation des données de manière fiable, et de restitution des données permettant d'analyser les causes, de déterminer les responsabilités et de déclencher le processus associé, après un événement ou un sinistre. Les volumes de données transitant par les ports et les réseaux de communication sont des cibles privilégiées pour un détournement de données, notamment une cybcr attaque. Or l'émergence de l'Internet des objets multiplie les volumes de données par un facteur de l'ordre de 10 à 100. Ceci pose une difficulté dans le cadre d'un bâtiment numérisé recueillant des données personnelles et des informations confidentielles. [0004] Par ailleurs, le transfert de données vers un stockage extérieur au bâtiment, par exemple en mode décentralisé, est effectué à intervalles déterminés, généralement supérieurs à 30 minutes. Or dans le cas d'un sinistre ou d'une intrusion, les moments décisifs sont les toutes premières secondes ou minutes. Et si un système est détruit par un sinistre, par exemple un incendie, les données permettant d'analyser et de comprendre les causes du sinistre peuvent être détruites. Les matériels actuels sont vulnérables en termes de vieillissement, de destruction ou encore de cyber sécurité. [0005] L'invention vient améliorer la situation. 2 [0006] À cet effet, l'invention propose un système d'enregistrement sécurisé et de contrôle/ commande de bâtiment, comprenant : un boîtier formant une chambre divisée en une pluralité de compartiments, ledit boîtier étant pourvu d'un blindage électromagnétique, d'une étanchéité aux liquides, d'une protection anti-feu et anti-choc ; un stockage d'énergie disposé dans un des compartiments ; un stockage de données disposé dans un des compartiments alimenté par le stockage d'énergie ; un module de traitement de données disposé dans un des com- partiments, alimenté par le stockage d'énergie, configure pour recevoir des données du stockage de données et envoyer des données au stockage de données ; un module d'entrée/sortie de données disposé dans un des compartiments alimenté par le stockage d'énergie et en liaison de données avec le module de traitement de données ; au moins un capteur de paramètre de fonctionnement disposé dans un des compartiments et configure pour envoyer des données au stockage de données ; au moins un capteur de mouvement disposé dans un des compartiments et configure pour envoyer des données au stockage de données ; un organe de transfert de chaleur disposé hors du boîtier ; et au moins un connecteur d'entrée/sortie dirigé vers l'extérieur. [0007] Ainsi, l'ensemble des données captées au sein d'un bâtiment peut être traité de manière sécurisée, notamment enregistré, stocké, analysé et classé. Les données sécurisées peuvent ainsi être transmises selon des protocoles définis de manière rapide et sûre. La remédiation au risque et la restauration du fonctionnement normal sont accélérées et sécurisées. Ainsi, le bâtiment bénéficie d'une moindre consommation d'énergie, offre un confort accru aux utilisateurs assure une sécurité de haut niveau en termes d'espace, de fluide et d'usagers et permet une mesure de la performance technique, écologique et économique. [0008] Les sources de données sont hétérogènes, notamment capteur de température, capteur de qualité de l'air, capteur de luminosité, capteur de débit de fluide, contacteur d'ouverture/fermeture d'ouvrants, actionneurs, interrupteurs, compteurs de consommation et de fluide, comptage de personnes et détection de présence, capteur de passage, capteur d'identification, de sécurité et de surveillance. À ces capteurs, s'ajoutent les données fournies par les capteurs virtuels et les objets connectés au sens de l'Intemet des objets. [0009] Les données du bâtiment présentent un caractère confidentiel à la fois pour les in- 3 tervcnants susceptibles d'effectuer une intervention de l'immeuble, pour le bâtiment lui-même et pour les usagers. Avec l'intégration d'objets connectés, les usagers d'un bâtiment confient une partie de leurs données personnelles en interagissant avec le bâtiment. La sécurité des données est de haute importance. En particulier, les bâtiments enregistrent les événements d'entrée de sortie, d'accès à certains services, la localisation et les déplacements des usagers. Sont également enregistrés les profils et préférences par exemple de température ou de luminosité, les comportements, les plages horaires, etc. [0010] Par ailleurs, la performance environnementale et la gestion des coûts du bâtiment s'appuient sur les données connectées par le bâtiment lui-même. La sécurité du bâtiment, des installations et des organismes occupant le site est également basée sur les données connectées et analysées. Les incidents peuvent ainsi être évités tels que les intrusions physiques et informatiques, la dégradation des biens, les accidents liés aux installations et les sinistres. Les données ci-dessus, la nature des risques vie et la modélisation de ceux-ci sont des désinformations dont la maîtrise est souhaitable notamment pour l'assurance du bâtiment. [0011] L'invention permet la conservation d'un grand volume de données de qualité et une puissance de calcul en local dans le bâtiment permettant une sélection des données à transmettre et une priorisation. L'invention offre un stockage sécurisé, une mise à disposition durable des données brutes et des données analysées et des documents, une sécurisation de transmission de données, et d'adaptabilité aux évolutions de standards de cyber sécurité et des protocoles d'échange. [0012] Dans un mode de réalisation, l'organe de transfert de chaleur comprend un répartiteur de chaleur pour réduire un éventuel point chaud. Le répartiteur de chaleur comprend une plaque en matériau conduisant la chaleur mieux que le matériau résistant du boîtier, notamment le blindage. [0013] Dans un mode de réalisation, l'organe de transfert de chaleur comprend un évacuateur de chaleur vers l'extérieur du boîtier. L'évacuateur de chaleur peut comprendre un ventilateur et/ou un profilé en alliage d'aluminium. [0014] Dans un mode de réalisation, l'organe de transfert de chaleur comprend un absorbeur thermique à changement d'état. L'absorbeur thermique à changement d'état peut comprendre un corps à point de fusion inférieur à la tempéture maximale des composants disposés dans le boîtier, par exemple de la paraffine. [0015] Dans un mode de réalisation, la protection anti-feu et anti-choc comprend un blindage métallique, et un isolant disposé à l'intérieur du blindage métallique, la chambre étant définie à l'intérieur de l'isolant. En outre, un bain d'huile peut être prévu formant amortisseur de vibrations, amortisseur de mouvement et tampon thermique. [0016] Dans un mode de réalisation, la protection anti-feu et anti-choc comprend un blindage métallique, une couche absorbante disposée à l'intérieur du blindage métallique, et un isolant disposé à l'intérieur de la couche absorbante, la chambre étant définie à l'intérieur de l'isolant. En outre, un bain d'huile peut être prévu formant amortisseur de vibrations, amortisseur de mouvement et tampon thermique. [0017] Dans un mode de réalisation, le système comprend trois compartiments : le premier pour le stockage d'énergie; le deuxième pour le stockage de données; le troisième pour le traitement de données, les entrées/sorties de données, et le capteur de mouvement. [0018] Dans un mode de réalisation, le système comprend quatre compartiments. Dans un mode de réalisation, le système comprend cinq compartiments. Le quatrième compartiment, et le cinquième compartiment le cas échéant, peut être laissé libre pour une évolution ultérieure du système. [0019] Dans un mode de réalisation, le module de traitement de données est configure pour analyser localement des données. L'analyse locale des données permet de réduire la quantité de données à transmettre à l'extérieur, de transmettre rapidement des données d'alerte ou critiques en cas de risque de destruction du système et de détecter des risques de dysfonctionnement. [0020] Dans un mode de réalisation, le module de traitement de données est configure pour transmettre localement des données. [0021] Dans un mode de réalisation, le module de traitement de données est configuré pour générer localement un rapport sur évènement. Le rapport sur évènement est enregistré localement et peut être envoyé vers un stockage de données externe ou une centrale de gestion d'immeubles, ou encore vers un destinataire paramétré comme abonné à l'information. [0022] 11 est ainsi prévu un boîtier partitionné, durci, étanche, formant cage de Faraday, et mécaniquement résistant qui protège les composants internes et les composants de connexion. Ainsi, le boîtier comprend un compartiment de stockage longue durée des données du bâtiment, des usagers, des organismes occupant le bâtiment ainsi que des documents associés. Le boîtier comprend un compartiment de capteurs internes au boîtier. Le boîtier comprend un compartiment de stockage d'énergie, par exemple muni d'une batterie. Le boîtier comprend un compartiment logeant un module de traitement des données en émission et en réception. Le boîtier est muni de connecteurs internes et externes. Les connecteurs internes assurent un transfert de données entre deux compartiments au sein du boîtier. Les connecteurs externes assurent un transfert de données entre un compartiment du boîtier et l'extérieur. [0023] Le boîtier comprend un système de refroidissement et de dissipation de chaleur. Le boîtier comprend une pluralité de couches de protection mécanique. Le boîtier comprend un compartiment de localisation logeant un gyroscope permettant de détecter les mouvements du boîtier. Une balise de positionnement, par exemple GPS, peut être montée à l'extérieur du boîtier. [0024] Plus particulièrement, le compartiment de stockage des données peut comprendre une mémoire SSD. [0025] Le compartiment logeant des capteurs internes au boîtier peut être muni d'un capteur de température, d'un capteur d'humidité, d'un capteur de niveau de charge de la batterie, d'un capteur de fonctionnement de composants internes au boîtier, d'un capteur de saturation des espaces de stockage, d'un capteur d'ouverture du boîtier ou du compartiment et d'un capteur de raccordement d'un périphérique. [0026] La ou les batteries sont surveillées de façon que la commutation d'une alimentation extérieure à une alimentation par batterie génère l'émission d'une information traitée et mémorisée au sein du boîtier. [0027] Le module de traitement des données en réception et en émission comprend un courtier de messages, une bibliothèque de protocoles de réception et d'émission, une base de données des messages, une base de données de stockage des données sensibles et des documents, une base de données d'analyse de la performance du bâtiment, une supervision de performance et de sécurité, un module d'analyse des événements et un moteur de règles, un module d'administration, et un module de paramétrage notamment de description du bâtiment, des différentes zones le constituant, des équipements, des organismes occupant le bâtiment, des usagers type, des services et des usages. [0028] Le boîtier peut comprendre un compartiment permettant d'accueillir un ou plusieurs modules supplémentaires aux fins d'évolution du système. [0029] Le boîtier est protégé contre une pression trop faible, une pression trop élevée, une température trop faible, une température trop élevée, un choc thermique, le givrage, la pluie éventuellement accompagnée de vent, l'humidité trop élevée ou trop basse, la contamination par des fluides, le rayonnement solaire, le développement de champignons, l'intrusion de sable ou de poussières. Le boîtier est protégé contre la corrosion, notamment au brouillard salin ou par atmosphère acide. Le boîtier est apte aux atmosphères explosives et est protégé contre accélérations, vibrations, énergie acoustique, choc balistique, chocs électromagnétiques. [0030] Le boîtier est connecté au bâtiment en mode filaire et par au moins un protocole de télétransmission de données. Le boîtier est connecté vers l'extérieur du bâtiment par le protocole IOTA, pour lequel des détails et implémentations sont disponibles, par exemple à l'adresse https://www.iota.org. [0031] Le boîtier peut être pourvu d'une interface de dissipation de chaleur, notamment de la chaleur générée par les composants internes. Un ventilateur peut être prévu. Contre les 6 chocs thermiques, une couche ou un bain un changement d'état, par exemple à base de paraffine, ou encore un bain du huile peut être prévu. [0032] Dans un mode de réalisation, la batterie est à lithium fer phosphate. La batterie est associée à un organe de commutation gérant l'alimentation et l'utilisation de la batterie et assurant la fonction d'alimentations de puissance ininterrompue. [0033] Les parois de chaque comporte compartiment peuvent être munies d'une couche de mousse alvéolée rempli d'aérogel. Chaque compartiment est muni d'un capot dédié. Le boîtier comprend un capot supérieur recouvrant l'ensemble des capots des compartiments. Le compartiment de stockage de données au sein du boîtier est physiquement inaccessible. En d'autres termes, le capot du boîtier de stockage de donnés est fixé à demeure. La liaison entre le compartiment de stockage de données et le compartiment de traitement des données est réalisé par des organes de connexion haut débit assurant l'étanchéité entre les compartiments. [0034] La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée d'un mode de réalisation pris à titre d'exemple nullement limitatif et illustré par les dessins annexés sur lesquels : [0035] [fig.1] est une vue schématique de face en élévation d'un boîtier à 3 compartiments ; et [0036] [fig.2] est une vue schématique de face en élévation d'un boîtier à 4 compartiments. [0037] Les dessins et la description ci-après contiennent, pour l'essentiel, des éléments de caractère certain. Ils pourront donc non seulement servir à mieux faire comprendre la présente invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant. [0038] Comme illustré sur la figure 1, le système d'enregistrement sécurisé et de contrôle/ commande de bâtiment, comprend un boîtier 2 formant une chambre divisée en trois compartiments. Ledit boîtier 2 est blindé par un blindage électromagnétique. Le blindage électromagnétique comprend un treillage métallique formant cage de Faraday. Le treillage métallique présente des pores ou ouvertures de dimension inférieure à 12 min Le treillage métallique peut comprendre une mousse métallique. [0039] Ledit boîtier 2 est étanche aux liquides. L'étanchéité est formée par une coque en polymère souple. Ledit polymère peut comprendre une mousse polyuréthane. La coque est surmoulée autour de traversées électriques. [0040] Ledit boîtier 2 est muni d'une protection anti-feu. La protection anti-feu peut être formée par la coque en polymère souple, le polymère souple étant additionné d'un aérogel. La protection anti-feu peut comprendre également un bloc à changement d'état. Le bloc à changement d'état est constitué d'un matériau présentant un point de fusion inférieur à la température maximale des composants disposés dans le boîtier 2 et une chaleur latente de fusion élevée. Ledit matériau peut être une paraffine. Le point de 7 fusion peut être compris entre 35 et 50°C. [0041] Ledit boîtier 2 est anti-choc. La protection anti-choc est formée par la coque en polymère souple et par une couche dure, par exemple en acier inoxydable. L'épaisseur de ladite couche dure peut être comprise entre 2 et 10 mm. [0042] Ledit boîtier 2 comprend une pluralité de compartiments, trois sur la figure 1, quatre ou cinq sur la figure 2. Chaque compartiment est formé dans la chambre. Des parois internes délimitent les compartiments au sein de la chambre. Les parois internes sont des éléments de délimitation des compartiments et également des éléments de structure du boiticr afin de renforcer sa résistance globale. Elles sont constituées de matéraux durcis et renforcés (thermoplastiques renforcés de fibres hybrides courtes) d'épaisseur comprise entre 8 et 12 mm. Elles sont percées afin de laisser passer les raccordements entre les compartiments. Ces raccordements sont complétés d'isolants pour rendre les compartiments étanches. [0043] Le dispositif est équipé d'un stockage d'énergie 20. Le stockage d'énergie 20 est installé dans un premier des compartiments. Le stockage d'énergie 20 comprend une batterie 30. La batterie 30 est capable de fonctionner à température ambiante entre 5 et 35°C en intérieur de bâtiment, mais aussi en extérieur de bâtiment entre -30 et +50°C, et en période de crise jusqu'à 70°C. La batterie 30 peut être de technologie LithiumFer-Phosphate. Le stockage d'énergie 20 peut être équipé d'un capteur de température, notamment un capteur de température de batterie 30. Le stockage d'énergie 20 comprend un commutateur d'extrémité 31 capable de gérer la batterie 30 et d'assurer la fonction d'alimentation permanente. Le commutateur d'extrémité 31 sert d'interface entre la batterie 30 et une alimentation externe, d'une part, et entre la batterie 30 et des organes internes consommateurs d'énergie, d'une part. Le stockage d'énergie 20 est relié à l'extérieur du boîtier 2 par une liaison électrique, notamment un câble anti feu, par exemple RJ45. Le commutateur d'extrémité 31 décharge la batterie 30 si une consommation d'énergie est demandée et si l'alimentation externe est indisponible, par exemple débranchée ou en panne. [0044] Le dispositif est équipé d'un stockage de données 21. Le stockage de données 21 est installé dans un deuxième des compartiments. Le stockage de données 21 comprend une mémoire, par exemple SSD. Le stockage de données 21 est structuré en une base de données de messages, une base de données de document et données sensibles y compris des rapports de sécurité, une base de données d'analyse de performance du bâtiment y compris des rapports de performance, et une base de données de paramétrage relatif à l'immeuble. [0045] Le stockage de données 21 est capable de fonctionner à température ambiante entre 5 et 35°C en intérieur de bâtiment, mais aussi en extérieur de bâtiment entre -40 et +50°C, et en période de crise jusqu'à 80°C. Le stockage de données 21 est alimenté par 8 le commutateur d'extrémité 31 lui-même alimenté soit par la batterie 30, soit par l'alimentation externe. Le stockage de données 21 est relié à l'extérieur du boîtier 2 par une liaison de données, notamment un câble anti feu, par exemple RJ45. Le stockage de données 21 peut être équipé d'un capteur de température. [0046] Dans le compartiment du stockage de données 21 est installé, un absorbeur thermique à changement d'état. L'absorbeur thermique à changement d'état peut comprendre un bloc de paraffine à point de fusion compris entre 35 et 50°C. Un tel point de fusion est inférieur à la tempéture maximale des composants disposés dans le boîtier 2. Le changement de l'état solide à l'état liquide nécessite un apport d'énergie thermique important ayant pour effet de stopper l'élévation de température tant que le changement de l'état est en cours. L'absorbeur thermique offre une inertie thermique élevée. Le bloc de paraffine peut être encapsulé dans un réservoir métallique étanche. La paroi métallique du réservoir répartit la chaleur et évite la formation de point chaud. Le réservoir métallique forme un répartiteur de chaleur. [0047] Dans le mode de réalisation de la figure 2, un quatrième compartiment 6 loge un stockage de données 21 supplémentaire associé à un absorbcur thermique à changement d'état supplémentaire et à un répartiteur de chaleur supplémentaire. Une redondance du stockage de données 21 est assurée. [0048] Le dispositif est équipé d'un module de traitement de données. Le module de traitement de données 22 est installé dans un troisième des compartiments. Le module de traitement de données 22 comprend un CPU. Le module de traitement de données 22 est alimenté par le stockage d'énergie 20. Le module de traitement de données 22 est relié au stockage d'énergie 20 en réception de données des informations d'état, notamment une information de température provenant du capteur de température du stockage d'énergie 20, une information de taux de remplissage de la batterie 30 provenant du commutateur d'extrémité 31, et une information d'état du commutateur d'extrémité 31 provenant du commutateur d'extrémité 31. [0049] Le module de traitement de données 22 est relié au stockage de données 21 en réception de données et en émission de données pour lecture et écriture dans la mémoire. Le module de traitement de données 22 est relié au stockage de données 21 en réception de données pour recevoir des informations d'état, notamment une information de température provenant du capteur de température du stockage de données 21, et une information d'espace disponible de la mémoire. [0050] Au module de traitement de données 22 est associé, un module d'entrée/sortie 23 de données. Le module d'entrée/sortie 23 est disposé dans le troisième compartiment. Le module d'entrée/sortie 23 est alimenté par le stockage d'énergie 20. Le module d'entrée/sonie 23 est en liaison de données avec le module de traitement de données 22 pour le transfert de données vers ou provenant de l'extérieur. 9 [0051] Dans le troisième compartiment est installé un capteur de mouvement 25. Le capteur de mouvement 25 peut être un gyroscope ou un accéléromètre. Le capteur de mouvement 25 est alimenté par le stockage d'énergie 20. Le capteur de mouvement 25 est émetteur de données vers le module de traitement de données 22. Une balise GPS peut être disposée à l'extérieur du boîtier 2. [0052] Dans le troisième compartiment est installé un connecteur 27 d'entrée/sortie dirigé vers l'extérieur. Le connecteur 27 est monté traversant de la paroi du boîtier 2. [0053] Dans l'un des compartiments, un amortisseur de vibrations est installé, par exemple à bain d'huile. En outre, l'amortisseur de vibrations forme un tampon thermique. [0054] Le système 1 comprend également des organes montés hors du boîtier 2. Le système comprend un organe de transfert de chaleur disposé hors du boîtier 2, notamment un ventilateur 29, voir figure 1, et/ou un radiateur 26, par exemple sous la forme d'un profilé en alliage d'aluminium formant un évacuateur de chaleur vers l'extérieur du boîtier 2, voir figure 2. Le système 1 comprend un connecteur à câble 40 monté hors du boîtier 2. Le système 1 comprend une liaison radio 41 montée hors du boîtier 2. Le système 1 comprend une alimentation externe 42 montée hors du boîtier 2 et reliée au commutateur d'extrémité 31 [0055] Dans le mode de réalisation de la figure 2, un cinquième compartiment 7 est prévu dans le boîtier 2 pour permettre une évolution du système, par exemple une batterie 30 supplémentaire ou un organe fonctionnel d'un partenaire technologique. [0056] Le module de traitement de données 22 est configuré pour analyser localement des données en provenance de l'extérieur et en provenance de l'intérieur du boîtier 2. Ainsi, le module de traitement de données 22 envoie au stockage de données 21 les valeurs relevées de température des capteurs de température. Pour économiser de l'espace mémoire, le module de traitement de données 22 peut filtrer les valeurs relevées de température et envoyer au stockage de données 21 les valeurs relevées situées en dehors d'une plage de température considérées comme normales et les valeurs révélant un écart de température entre deux desdits capteurs de température en dehors d'une différence considérée comme normale. En cas de température anormale ou d'écart anormal de température, le module de traitement de données 22 envoie vers l'extérieur une alerte accompagnée des données de tem température. On entent ici par extérieur, un central distant de supervision ou une stockage de données 21 situé en un autre lieu pour assurer une redondance de conservation des données. [0057] Le module de traitement de données 22 est configuré pour recevoir des données en provenance de capteurs de l'immeuble et/ou de générateurs de rapports de l'immeuble. Les capteurs de l'immeuble peuvent comprendre un ou plusieurs parmi : une station météo, un détecteur de fumée, un détecteur de présence, une caméra de surveillance, un sismographe, un capteur de débit de fluide, un capteur de consommation électrique, un capteur de luminosité, un capteur de qualité de l'air, un capteur de verrouillage d'ouvrant, un contacteur d'ouverture/fermeture d'ouvrants, un capteur de l'état d'un acctionneur, un capteur de l'état d'un interrupteur, un compteur de consommation, un compteur de personnes, un détecteur de présence, un capteur de passage, un capteur d'identification, de sécurité et de surveillance, etc. [0058] Les générateurs de rapports de r immeuble peuvent comprendre un ou plusieurs parmi : une commande de chauffage, une commande de climatisation, une commande de ventilation, une commande d'éclairage, une commande d'ascenseurs, etc. Le module de traitement de données 22 est configure pour recevoir des données en provenance d'objets connectés présents dans l'immeuble, temporairement ou en permanence. [0059] Le module de traitement de données 22 comprend un courtier de messages et une bi- bliothèque de protocoles d'émission et de réception pour communiquer vers l'extérieur avec des organes extérieurs équipés de protocoles prédéfinis d'émission et de réception. [0060] Le module de traitement de données 22 comprend un superviseur de performance et de sécurité, un module d'analyse des événements et un moteur de règles, un module d'administration, et un module de paramétrage notamment de description du bâtiment, des différentes zones le constituant, des équipements, des organismes occupant le bâtiment, des usagers type, des services et des usages. [0061] Le superviseur de performance et de sécurité a pour fonction d'assurer l'allocation des ressources nécessaires au traitement des données selon le mode déclenché. Les modes sont déclenchés par le moteur de règles et résultent du traitement par le module d'analyse d'évènements. Les principaux modes sont « Fonctionnement standard », « Fonctionnement d'urgence » qui implique une priorisation de la mise en sécurité des données collectées (sans traitement), « Retour à la normale » qui est un mode transitoire de traitement/rechargement des données en attente, « Initialisation » qui constitue une prise en main par un administrateur identitfié pour charger les paramètres fonctionnels et les données, « Maintenance » qui constitue la prise en main par un technicien identifié et autorise la manipulation des composants physiques, « Verrouillage » qui est un mode d'urgence de niveau supérieur déclenché en cas de risque particulier détecté, notamment le vol . Le superviseur de performance et de sécurité détecte le comportement suspect d'un élément connecté au dispositif et l'isole en quarantaine afin de garantir l'intégrité du système. Le module d'analyse d'évènements est un moteur de mégadonnées qualifiant les ensembles de données relevées comparativement aux données relevées préalablement collectées. Le module d'analyse d'évènements alimente le moteur de règles. Le moteur de règles déclenche, selon les données collectées par le courtier de message et les évènements du module 11 d'analyse, des flux de travail paramétrés. [0062] Le module d'administration assure la gestion des profils, des groupes et des rôles d'utilisateur, la gestion des adresses de connection et des autorisations associées ainsi que de la zone de quarantaine. Le module de paramétrage assure la description des propriétés non mesurées de la description informatique, des éléments physiques et digitaux de l'immeuble. Le module dc paramétrage est alimenté à la fois par l'utilisateur (selon ses habilitations) et à distance en télédistribution. Une liste non exhaustive des tables de description d'un bâtiment et de ses composants comprend une description du bâtiment, des différentes zones le constituant, des équipements. Le module de paramétrage comprend aussi la description des tierces parties interagissant avec le bâtiment, personnes physiques ou morales, ainsi que des modes et services d'interaction. [0063] Le module de traitement de données 22 est configuré pour générer localement un rapport sur évènement, le sauvegarder dans le stockage de données 21 et le transmettre à l'extérieur. [0064] Un évènement peut être un mouvement détecté par le capteur dc mouvement 25. Une information de mouvement est alors transmise par le capteur de mouvement 25 au module de traitement de données 22. En cas de dépassement d'un seuil, éventuellement combiné à une condition d'activation/désactivation pour maintenance, le module de traitement de données 22 envois des informations de mouvement au stockage de données 21 et vers l'extérieur pour alerte. [0065] Le module de traitement de données 22 est configuré pour émettre vers l'extérieur un message d'état normal à intervalles de temps prédéfinis, par exemple chaque minute ou moins. En cas d'évènement anormal, le module de traitement de données 22 est configuré pour sauvegarder les données en cours en les envoyant vers le stockage de données 21, traiter de manière prioritaire les données relatives audit évènement anormal et les sauvegarder vers le stockage de données en augmentant le volume de données relatives audit évènement anormal par diminution de la période entre deux relevés de données, et générer un rapport d'évènement envoyé à l'extérieur. [0066] L'invention ne se limite pas aux exemples de procédés et de récipients décrits ci- avant, seulement à titre d'exemple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra envisager l'homme de l'art dans le cadre des revendications ci-après. 12