FR 3085856 A1 20200320 FR 1858320 A 20180914 Chandelle sèche pour réseau sous vide d'extinction d'incendie Le domaine de l'invention est celui de la conception et de la fabrication des équipements et installations de lutte contre les incendies. Plus précisément, l'invention concerne les dispositifs désignés par le terme de « chandelle sèche », destinés notamment à lutter contre les incendies à l'intérieur de chambres froides. Le rôle d'une installation d'extinction automatique d'incendie mettant en couvre des sprinklers est de détecter, le plus tôt possible, un foyer d'incendie puis de déclencher automatiquement le système d'extinction, au moins localement, ceci tout en émettant une alarme. L'installation a pour objectif de contenir le plus possible l'incendie, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui prennent alors le relais de l'installation pour éteindre l'incendie. Dans le domaine de l'invention, les installations de lutte contre les incendies sont classées en trois catégories, à savoir : les systèmes « sous eau » ; les systèmes « sous air » les systèmes « sous vide ». Dans ces trois systèmes, les sprinklers sont montés en réseau de façon à être régulièrement répartis sur le site à protéger. Classiquement, les sprinklers comprennent : - un raccord de fixation, permettant de relier le sprinkler à une tuyauterie, ce raccord de fixation présentant un ajutage destiné au passage de l'eau à libérer pour éteindre l'incendie ; - un fusible ; - un opercule d'obturation de l'ajutage, maintenu en position d'obturation par le fusible. Le fusible est calibré pour éclater lorsqu'une certaine température est dépassée, libérant ainsi l'ajutage de son opercule d'obturation. Dans les systèmes « sous eau », l'ensemble de la tuyauterie de l'installation est remplie d'eau, ceci jusqu'aux sprinklers. L'eau est donc en attente derrière le moyen d'obturation et lorsque le fusible éclate, l'eau s'écoule au travers de l'ajutage du raccord du sprinkler dont le fusible a éclaté. 2 Le temps de libération de l'eau est donc immédiat (s'il n'y a pas d'obstacle de corrosion, d'embouage et/ou de colmatage), ce qui est particulièrement avantageux. En revanche, les systèmes « sous eau », ne sont pas adaptés pour les sites présentant des risques de gel. En effet, en cas de gel, l'eau ne peut pas 5 s'écouler. De plus, le gel peut causer des détériorations à la tuyauterie de l'installation (déformation voire éclatement des tuyaux). Dans certains cas, l'installation est alors mise hors d'eau. Dans d'autres cas, le site à protéger est chauffé pour éviter tout risque de gel. Pour les sites à protéger présentant une surface relativement importante, la consommation d'énergie, et par conséquent la facture de chauffage, 10 peut s'avérer considérable, voire prohibitive. Une autre façon de lutter contre le gel est d'ajouter à l'eau de l'installation un antigel, tel que du glycol qui est un produit toxique et cancérigène et polluant. Par ailleurs, l'utilisation d'un antigel n'exclut pas, non plus, le risque de gel puisqu'une partie de l'eau peut tout de même être amenée à geler, ce qui peut provoquer un bouchon empêchant la diffusion d'eau en cas 15 d'incendie. Dans les systèmes « sous air », l'ensemble de l'installation est hors d'eau. L'ensemble de la tuyauterie de l'installation est maintenue sous pression. Lorsque les fusibles éclatent, la pression d'air est libérée par le ou les sprinklers en question et l'eau, également sous pression, tend à « pousser » l'air hors de l'installation jusqu'à 20 arriver à l'orifice ou aux orifices libérés de façon à s'échapper par ceux-ci. Avec un tel système, l'eau peut dans certains cas mettre jusqu'à 60 secondes pour parvenir au sprinkler dont le fusible est éclaté, ce qui est certes conforme à la norme en vigueur mais qui peut s'avérer trop long vis-à-vis de certains départs d'incendie. Par ailleurs, le temps d'arrivée de l'eau peut être supérieur à 60 25 secondes, et donc non conforme à la norme en vigueur, notamment à cause du volume et de la pression trop importants d'air dans les réseaux, l'air s'évacuant alors difficilement des réseaux. Dans ces cas, la protection contre les incendies est mise en échec. En outre, les systèmes « sous air » ne s'affranchissent pas totalement des 30 problèmes liés au gel. En effet, de la condensation peut se créer dans les tuyauteries d'une installation « sous air », ce qui peut nuire à certains composants de l'installation et mettre en échec la protection. De façon générale, les systèmes « sous eau » et REVENDICATIONS1. Chandelle sèche (3) destinée à être montée dans une installation (1) de protection contre les incendies, du type comprenant un réseau de sprinklers (4) sous vide, la chandelle sèche (3) comprenant : - un corps tubulaire (33) définissant une chambre interne (C), et présentant : - une première extrémité (31) ayant : - des premiers moyens de raccordement (311) à une tuyauterie de l'installation (1) de protection contre les incendies, - un premier ajutage (312) susceptible d'assurer la liaison entre la chandelle sèche (3) et la tuyauterie ; - une deuxième extrémité (32) ayant : - un deuxième ajutage (321) susceptible d'assurer la liaison entre la chandelle sèche (3) et un sprinkler (4) du type présentant : - un raccord de fixation (41), permettant de relier le sprinkler (4) à des deuxièmes moyens de raccordement (322), présentant un ajutage complémentaire (44) ; - un fusible (42) ; - un opercule d'obturation (43) de l'ajutage complémentaire (44), maintenu en position d'obturation par le fusible (42) ; - des deuxièmes moyens de raccordement (322) au sprinkler (4) ; - un orifice (334) situé entre la première extrémité (31) et la deuxième extrémité (32) - un obturateur (34) mobile entre : - une position d'obturation dans laquelle il obture le premier ajutage (312) ; - une position de passage dans laquelle il est écarté du premier ajutage (312) ; - des moyens de rappel (35) de l'obturateur (34) dans sa position de passage, interposés entre le corps tubulaire (33) et l'obturateur (34), 19 5 2. 10 3. 15 4. 20 5. 256. 7. 30 caractérisée en ce qu'elle comprend une valve unidirectionnelle (36) destinée à être montée dans l'orifice (334) pour permettre la mise sous pression de la chambre interne (C) par injection d'un gaz dans la chambre interne (C), la pression interne maintenant l'obturateur (34) dans sa position d'obturation . Chandelle sèche (3) selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'obturateur (34) présente des moyens d'accrochage destinés à coopérer avec un outil (37) accessible depuis l'extérieur pour positionner l'obturateur (34) dans sa position d'obturation. Chandelle sèche (3) selon la revendication 2, caractérisée en ce que les moyens d'accrochage se présentent sous la forme d'un perçage (36) pratiqué dans l'obturateur (34). Chandelle sèche (3) selon la revendication 2 ou la revendication 3, caractérisée en ce que l'outil (37) présente : une portion de préhension (371) destinée à être saisie par un utilisateur ; une portion d'accrochage (372) destinée à coopérer avec les moyens d'accrochage de l'obturateur (34). Chandelle sèche (3) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la pression dans la chambre interne (C) est comprise entre 6 bars et 14 bars. Chandelle sèche (3) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que la pression dans la chambre interne (C) est comprise entre 8 bars et 12 bars. Chandelle sèche (3) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le gaz injecté dans la chambre interne (C) est de l'azote ou du nitrogène. 20 8. Chandelle sèche (3) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la valve unidirectionnelle (36) est une valve de type Schrader (marque déposée). 5 9. Procédé de montage d'une chandelle sèche (3) selon l'une quelconque des revendications précédentes, sur un réseau (2) sous vide d'extinction d'incendie, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à : - monter un sprinkler (4) à la deuxième extrémité (32) du corps tubulaire (33) de sorte que le deuxième ajutage (321) soit obturé par l'opercule 10 d'obturation (43) du sprinkler (4) ; - positionner l'obturateur (34) dans sa position d'obturation à l'aide d'un outil (37) et/ou par gravité ; - injecter un gaz dans la chambre interne (C) par la valve unidirectionnelle (36) pour mettre en pression la chambre interne (C) et maintenir en 15 position d'obturation l'obturateur (34) ; - monter la chandelle sèche (3) sur une canalisation (21) d'un réseau (2) sous vide d'extinction d'incendie. 20