FR 2979717 A1 20130308 FR 1102669 A 20110902 DESCRIPTION La présente invention se rapporte à un ensemble domotique mobile. La Législation pour l'Egalité des Droits et des Chances - la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées et la Loi sur la Dépendance financent les équipements destinés aux personnes dépendantes afin qu'elles vivent le plus longtemps au sein de leur domicile. Prestation spécifique en collectif : pour vivre en institution, c'est-à-dire en Centres de Rééducation Fonctionnelle, Maisons d'Accueil Spécialisées, Foyers de Vie, Hôpitaux long séjour, etc., la technologie de l'automatisation appelée domotique est nécessaire à l'aide d'un réseau européen EIB KNX. Cette installation est fixe et définitive. Prestation spécifique pour les logements : pour vivre dans le cadre de la dépendance, il est prévu par les Pouvoirs Publics de financer la domotique et l'environnement électromécanique par le même type de technologies. Aujourd'hui, la conséquence de la loi est qu'une fois le logement libéré, on puisse laisser le réseau EIB KNX et les appareils permettant de domotiser le logement comme par exemples : la motorisation de la porte, de la serrure, des volets roulants, la boutonnerie infrarouge, l'éclairage, etc. La présente invention concerne un ensemble domotique mobile connectable au tableau électrique d'un logement, le logement étant équipé au préalable d'équipements domotiques indépendants raccordés au tableau électrique, le tableau électrique comportant un connecteur femelle du type en saillie et un pré-câblage pour une cellule infrarouge et un décodeur infrarouge. L'ensemble domotique mobile de la présente invention comprend : un coffret électrique comportant des composants destinés à piloter les fonctions électromécaniques des équipements domotiques du logement, un connecteur mâle en saillie apte à être connecté au connecteur femelle du tableau électrique et destiné à raccorder le coffret électrique au pré-câblage du tableau électrique, une cellule infrarouge et un décodeur infrarouge apte à être raccordés au précâblage du tableau électrique,35 - une télécommande infrarouge apte à commander les équipements domotiques du logement par l'intermédiaire de la cellule infrarouge et du décodeur infrarouge. Phase 1 : l'ensemble domotique mobile de la présente invention a pour particularisme d'être une centrale domotique comportant tout appareillage d'automatisation qui peut être connecté au tableau d'abonné d'origine en tenant compte des éléments suivants pour piloter les composants traditionnels d'un logement. Dès l'origine, on installe le décodeur et la cellule de domotique dans toutes les pièces. Ce matériel est non activé. Ce réseau est ramené sur le tableau d'abonné du logement. Phase 2 : le logement doit être domotisé. On connecte le tableau domotique grâce au réseau EIB KNX par l'intermédiaire d'une connectique appropriée. Les éléments complémentaires sont : - Motorisation de porte, - Motorisation de serrure, - Pilotage de la lumière, - Motorisation des volets roulants, Motorisation du lit, - Pilotage du téléphone infrarouge, de la TV, de la chaîne hi-fi, etc. Phase 3 : le logement est maintenant totalement automatisé et piloté par infrarouge. On programmera l'installation. Phase 4 : suivant la dépendance, on choisira la télécommande la plus adaptée à la personne handicapée et/ou âgée dépendante par l'intermédiaire d'une télécommande spécifique appelée téléthèse. Phase 5 : la personne décède ou déménage, l'équipement domotique est déconnecté. La téléthèse est retirée, le logement redevient un logement pour personne valide. On peut affecter l'ensemble domotique mobile à un autre logement en ne réalisant que la programmation. Conclusion : - Economie dans les coûts de l'installation, - Affectation éventuelle à un autre locataire, - Economie du budget de l'Etat, - Pas de travaux nouveaux pour la nouvelle affectation. DESCRTIMZ. :T.E.RIEL CONFORME AU RDEStHARGES A. MATERIELS POUR 1 COFFRET DOMOTIQUE Le descriptif suivant correspond à 1 coffret pour 1 appartement type. Qté Désignation Réf. Fonctions Prix Prix HT Unitaire HT 1 Alimentation 320mA 5TCO 9003.hd Permet l'alimentation des 140,60E 140,60 E modules 2 Circuit imprimé avec module de liaison STCO 9008.hd Permet la liaison et 14,66E 29,32 E l'alimentation des modules Interface USB 5TCO 9006.hd Permet le branchement du PC de programmation 143,70E 143,70 E 1 Module volet 4 sorties STCO 9026.hd Permet de contrôler les volets 152,53E 152,53 E roulants Module volet 2 5TCO 9025.hd Permet de contrôler les volets roulants 137,87E 137,87E sorties 2 Module 8 sorties /8A STCO 9031.hd Permet de contrôler les 248,30E 496,60 E lumières, les moteurs de porte, et les serrures Cellule IR+ décodeur 5TCO 9019.hd Réceptionne les codes 86,05E 430,25 E infrarouges d'une téléthèse 1 Câble bus 118 100m 5TCO Permet la communication des modules 81,006 81,00 E 9000.hd 1 Disjoncteur 2A Réf : siemens 5SY3 002-7KV Protection pour l'alimentation 320mA 10,71E 10,71 E magnétothermique 4,5kA 1 Disjoncteur 16A Réf : siemens 5SY3 216-7 Protection des modules de 12,17E 12,17 E magnétothermique 4,5kA sorties et des modules volets roulants Tableau de distribution pour Réf : siemens 8GB1 353-1 Pour la réalisation du coffret 30,35E 30,35 E montage sailli avec 2 Domobil+ rangées de 18 modules TOTAL HT 1 665,10 E Qté Désignation Réf. Fonctions Prix Prix HT Unitaire HT 1 Disjoncteur 32A Réf : siemens Protection prise : cuisinière électrique 32A. 15,48E 15,48 E magnétothermlque 4,5e 5SY3 032-6IN 3 Disjoncteur 20A Réf : siemens 5SY3 020-6KV Protection ballon d'eau chaude et chauffages. 12,95E 38,85 E magnétothermique 4,5kA 4 Disjoncteur 16A Réf : siemens Protection prises de courants 16A et volets roulants. 12,17E 48,68 E magnétothermique 4,5kA 5SY3 016-6KV 4 Disjoncteur 10A Réf : siemens Protection éclairage, volets roulants, fenêtres coulissantes et portes motorisées. 13,68E 54,72 E magnétothermique 4,5kA 5SY3 .010 -6KV 1 ' Disjoncteur 2A Réf : siemens 5SY3 Pour la protection du contacteur ballon d'eau chaude. 10,71E 10,71 E magnétothermique 4,5kA 002-7KV 2 Interrupteur différentiels Réf : siemens 5SM3 Protection des disjoncteurs magnétothermique 4,SkA 1 par ligne. 50,12E 100,24 E 40A+30mA 314-0 1 Télérupteur Réf : siemens 1010 5TT4 Pour la commande de l'éclairage. 18,46E 18,46 E Contacteur jour/nuit Réf : 5TsieT4m ens Contacteur pour ballon d'eau chaude. 23,58E 23,58 E 20A 8006 1 Tableau de distribution pour Réf : siemens BGBj_ Pour la réalisation du coffret 30,35 E montage sailli avec 2 353-1 30,35E rangées de 18 modules Domobil+, TOTAL HT 341,07 E . MATERIELS POUR 1 COFFRET ELECTRIOUE TYPE Le descriptif suivant correspond à 1 coffret pour 1 appartement type. S.A.V. - RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL ,=> En cas d'incident technique : *Echange standard du coffret domotique. *Programmation de la téléthèse. *Pas de travaux lourds dans le logement. * Pose simple et rapide. *Réparation en atelier. *Le produit peut être, après révision et nettoyage, remis dans le circuit. .> Programmation de l'installation sur le site. Descriptif du-matériels pour un appartement type T2 e.anceptpornobit+ ature Tableau électrique : Q 0 Nomenc ature coffret DOMOBIL+ : Qté Désignation Fonctions Alimentation 320mA Permet l'alimentation des modules 2 Circuit imprimé avec module Permet la liaison et l'alimentation des modules de liaison 1 Interface USB Permet le branchement du PC de programmation Module orties Permet de contrôler les volets roulants Modul. n =^.-u.s /8A Permet de contrôler les lumières, les moteurs de porte, et les serrures 1 Disjoncteur 2A Protection pour l'alimentation 320mA magnétothermique 4,5kA Disjoncteur 16A Protection des modules de sorties et des modules volets roulants magnétothermique 4,5kA Tableau de distribution pour Pour la réalisation du coffret montage sailli avec 2 rangées Domobile de 16 modules Connectique Mâle Permet le raccordement du coffret DOMOBIL+ au tableau électrique Qté Désignation Fonctions Disjoncteur de une protection contre courts-circuits, surintensités et les défauts d'isolement branchement 500mA de type S 3 Interrupteur différentiels Protection des disjoncteurs magnétothermique 4,5kA 1 par ligne. 40A+30Ma (2 type AC +1 type A) Disjoncteur 32A Protection prise cuisinière électrique 32A. magnétothermique 4,5kA 4 Disjoncteur 20A Protection ballon d'eau chaude, chauffages, four, lave-vaisselle et lave-linge. magnétothermique 4,5kA 4 Disjoncteur 16A Protection prises de courants 16A et volets roulants. magnétothermique 4,5kA e 4 Disjoncteur 10A Protection éclairage, volets roulants, chauffages. magnétothermique 4,5kA 2 Disjoncteur 2A Pour la protection du contacteur ballon d'eau chaude et du gestionnaire d'édairage. magnétothermique 4,5kA 1 Contacteur jour/nuit Contacteur pour ballon d'eau chaude. 20A Tableau de distribution Pour la réalisation du coffret Domobile. pour montage sailli avec 2 rangées de 16 modules Connectique Femelle Permet le raccordement du coffret DOMOBIL+