FR 2956898 A1 20110902 FR 1000815 A 20100301 Domaine technique. L'invention concerne un dispositif d'économie d'énergie et d'eau potable, permettant de réduire la consommation d'eau froide et d'eau chaude sur un lavabo, un évier, un bidet, une baignoire, une douche et autres dispositifs utilisant de l'eau chaude. Il est de préférence utilisé pour des réseaux sanitaires pour tous types d'installations privées ou publiques. Les dessins annexés (figures 2 et 4) illustrent l'invention, ils représentent une vue générale du dispositif de l'invention, décrivent le passage de l'eau dans les différents éléments par les flèches et désignent la logique de ce montage par la liaison des éléments entre eux. C'est un modèle simple qui permet de comprendre facilement le fonctionnement. Il fonctionne via l'adjonction d'Un circuit basse pression. Ce montage sera modifié, afin de réduire les cc ûts de main d'oeuvre, de réduire l'encombrement, et le nombre d'éléments. Sur ce montage, il est équipé d'appareil électromécanique mais pourra cependant aussi bien fonctionner avec des appareils mécaniques. Ce kit va vous permettre d'économiser l'eau froide qui se trouve dans la 20 tuyauterie du réseau d'eau chaude, ce à chaque utilisation. Il va vous permettre de réduire votre consommation d'eau chaude, celle que vous utilisez pour réchauffer l'eau froide. Il va changer votre comportement et vos habitudes, et vous contraindra à sélectionner l'eau froide ou l'eau chaude à chaque utilisation 25 Technique antérieure Il est connu de WO2009130593, un dispositif de mitigeur pour 30 l'économie d'eau, mais il présente un réservoir qui ne permet pas son utilisation pour de l'eau potable, ce réservoir n'est pas à passage intégral et de ce fait n'est pas anti-légionelloses. Hormis le dispositif cité ci-dessus, de nombreuses autres solutions sont connues pour réaliser un recyclage de l'eau usée. Certaines incluent un 35 stockage dans un réservoir muni de systèmes de purification, d'autres sont conçues pour recycler l'eau récupérée dans les réservoirs de WC. Il existe également des systèmes à poser à l'intérieur d'un bac de douche, avec succion dans le fond du bac, pompage et rejet par une pompe de douche supplémentaire. Il existe des systèmes de douche à jets sous pression qui fonctionnent en circuit fermé sur le modèle des baignoires à remous. Ainsi les solutions existantes avec ou sans réservoirs de stockage reposent généralement sur un procédé de basculement exclusif entre un mode d'écoulement classique et un mode de recyclage, lequel basculement peut être soit commandé par l'utilisateur, soit piloté par divers dispositifs tels qu'une mesure de la turbulence de l'eau. Un autre système propose une double canalisation permettant de faire circuler l'eau pour que le circuit soit toujours chaud. Celui-ci permet l'économie d'eau mais pas de l'énergie. Mais aucun dispositif ne permet la récupération d'eau potable. Les systèmes cités proposent de récupérer l'eau usée après utilisation, elle n'est donc plus potable à la consommation. De plus certains dispositifs sont dépendants d'une commande de l'utilisateur, ce qui d'une manière générale limite grandement le taux effectif d'économie d'eau réalisée. Seul l'automatisme permet d'économiser un petit peu à chaque fois sans compter. La présente invention s'adresse à chaque foyer, à chaque collectivité privée ou publique, à chaque entreprise, dès lors qu'il 20 devient nécessaire d'économiser. Aujourd'hui, pour chaque besoin d'eau chaude, l'utilisateur a deux solutions : - soit laisser couler l'eau froide et fermer le siphon quand l'eau atteint la température souhaitée. 25 - soit fermer le siphon avant d'ouvrir le robinet pour ne pas perdre l'eau froide. Mais dans les deux cas, il va perdre de l'eau. En effet dans chaque foyer, à chaque utilisation de l'eau chaude, 30 une certaine quantité d'eau froide s'écoule avant l'arrivée de l'eau chaude, plus ou moins selon la proximité de la chaudière ou du ballon, et selon la fréquence d'utilisation. Prenons pour exemple une ménagère consciente du problème, qui lave sa vaisselle : 35 - elle bouche l'évier et ouvre le robinet d'eau chaude, environ 3 litres d'eau froide ou plus s'écoule avant l'eau chaude, il va falloir autant d'eau chaude pour réchauffer l'eau froide. En conclusion cette ménagère avait besoin d'environ 3 litres d'eau chaude pour laver sa vaisselle et elle va en consommer trois fois plus : 3litres d'eau froide + 6 litres d'eau chaude. - Si elle avait choisi de laisser couler l'eau froide, elle aurait consommé 5 3 litres d'eau froide + 3 litres d'eau chaude. La quantité d'eau froide perdue varie selon la fréquence et le mode d'utilisation. Cette perte d'eau est constatée seulement si la tuyauterie est froide. On peut donc considérer une dépense minimum répétée matin Io midi et soir. Mais la dépense d'eau n'est pas le facteur principal de cette invention, l'autre facteur important est la dépense d'énergie pour chauffer l'eau, celle qui ne se voit pas. 15 Cette ménagère, sur le 1 er exemple a dépensé trois litres d'eau chaude de plus pour réchauffer l'eau froide qu'elle avait retenue dans l'évier. La dépense de gaz, de fioul, ou d'électricité n'est pas mesurable sur le fait mais est néanmoins nettement supérieur à la dépense d'eau. 20 Exposé de l'invention Pour remédier à ce problème, la présente concerne un système d'économie d'eau et d'énergie composé en kits pour particuliers et pour 25 les professionnels. La quantité d'eau froide résiduelle dans la canalisation d'eau chaude entre le ballon d'eau chaude et le robinet sera dirigée dans le circuit basse pression jusqu'à ce qu'elle atteigne la température souhaitée. Il réduit de ce fait la consommation d'eau froide puisqu'elle n'a pas été 30 utilisée, elle est dans le réseau à basse pression et sera utilisée lors de la prochaine utilisation de l'eau froide. Ce réseau secondaire change de pression à chaque utilisation d'eau froide ou d'eau chaude, tantôt il se remplit, tantôt il se vide si la pression dépasse 2bars (selon la pression programmée). 35 Liste des dessins : - Fig 1, elle représente l'installation du système sur un réseau d'eau potable appareillé de matériels électromécaniques. - Fig 2, elle représente la vue d'ensemble du kit appareillé de matériels électromécaniques. - Fig 3, elle représente l'installation du système sur un réseau d'eau potable appareillé de matériels électromécaniques. - Fig 4, elle représente la vue d'ensemble du kit appareillé de matériels électromécaniques. Les dessins annexés (fig 2 et 4) illustrent l'invention, ils représentent une vue générale du dispositif de l'invention, ils décrivent le passage de l'eau dans les différents éléments par les flèches et désignent la logique de ce montage par la liaison des éléments entre eux. C'est un modèle simple qui permet de comprendre facilement le fonctionnement. Ce montage sera modifié, afin de réduire les coûts de main d'oeuvre, de réduire l'encombrement, et le nombre d'éléments. Ces deux montages sont équipés d'appareils électromécaniques mais pourront cependant aussi bien fonctionner avec des appareils auto mécaniques. Ces deux dessins dévoilent la position des éléments qui composent le kit particulier et le kit professionnel. Les dessins annexés (fig let 3) illustrent l'invention, ils représentent une vue de l'installation du système sur un réseau sanitaire, l'endroit choisi, est fonction de l'implantation du réseau. Pour cet exemple, le ballon est éloigné de la nourrice, il est donc judicieux de le placer juste avant celle-ci, ainsi l'économie se fera sur tous les points d'eau chaude de l'installation, il restera cependant, l'eau résiduelle dans les tuyaux des nourrisses aux robinets. Ce kit vous permet d'économiser l'eau froide qui se trouve dans la 35 tuyauterie du réseau d'eau chaude, ce à chaque utilisation. Il vous permet de réduire votre consommation d'eau chaude, celle que vous utilisez pour réchauffer l'eau froide. Il va changer votre comportement et vos habitudes, et vous contraindre à sélectionner l'eau froide ou l'eau chaude à chaque utilisation Mode de réalisation Les figures (fig 3 et fig 4) proposent un dispositif qui comporte : - Deux détecteurs de débit (1 et 9) à contact normalement ouvert installés sur le circuit d'eau chaude, et d'eau froide, ils ferment leur contact lorsqu'ils détectent un débit et envoient le courant au thermostat ou au pressostat. - Suivi d'un thermostat (2) avec une plage de 0°C à 35°C à contact lo normalement fermé, il s'ouvre lorsque l'eau atteint la température demandée. - Suivi d'une intersection qui divise le circuit d'eau chaude, pour dévier l'eau froide. - Suivi d'une électrovanne (3) normalement fermée, installée sur la 15 déviation, elle s'ouvre lorsque l'eau n'est pas à la température programmée et se ferme lorsque celle-ci est atteinte. - Suivi d'un vase d'expansion (5) à passage intégrale, anti-légionelloses. Il sert à stocker l'eau froide, sa capacité est calculée au plus juste afin de renouveler l'eau une ou plusieurs fois par jour. 20 - Sur la conduite principale après l'intersection, une électrovanne (4) normalement ouverte, elle se ferme lorsque l'eau n'est pas à la température demandée et s'ouvre lorsque celle-ci est atteinte. - A la sortie du vase d'expansion (5), un pressostat (6) d'une plage de 0 à 2 bars, à contact normalement ouvert, il se ferme lorsque la pression 25 dépasse 2 bars. - Suivi d'une électrovanne (8) normalement fermée, elle s'ouvre lorsque le pressostat détecte plus de 2bars dans le vase. - Suivi d'un té relié au réseau d'eau froide. - En amont du té sur le réseau d'eau froide, une électrovanne (7) 30 normalement ouverte elle se ferme lorsque le pressostat détecte plus de 2 bars dans le vase. - A la sortie du té sur le réseau d'eau froide, un détecteur de débit (9) - Le tout câblé en 3x2.5 et alimenté en 220V. - Ce kit se branche sur une prise deux pôles + terre 16A. 35 - Sa consommation électrique est à calculer sur les temps d'ouverture des robinets d'eau chaude et d'eau froide pour vider le vase. Pendant une coupure de courant, le réseau d'eau fonctionne normalement. Je vous ai décri la méthode d'installation et les éléments qui constituent ce dispositif. Certains éléments peuvent être remplacés : Entre autres les deux jeux d'électrovannes peuvent être remplacés par deux distributeurs à simple effet à deux entrées et une sortie. Ils peuvent être remplacés en totalité comme le démontrent les figures 1 s et 2. Il sera fabriqué en kit mono bloc, deux kits seront proposés : - Un kit pour particulier, raccordable et conçu pour des points d'eau 10 chaude isolés (éviers de garage, buanderie, cuisine, salle de bain, vasque, douche, baignoire et bidet), équipé d'un vase de 4kg et de 4 raccords mâle en 15/21. A installer par les particuliers. - Un kit professionnel, raccordable sur l'installation juste avant les collecteurs ou nourrices d'eau chaude et d'eau froide, équipé d'un vase 15 de 6.6kg et de 4 raccords mâle en 20/27. A installer par un professionnel. Définition 20 Ce kit sert à économiser l'eau froide qui s'écoule avant l'eau chaude, par transfert entre un circuit haute pression entre 2 et 7 bars et un circuit basse pression entre 0 et 2 bars. Il permet de réduire la consommation d'eau froide et d'eau chaude sur 25 un lavabo, évier, douche, baignoire, bidet et sur tout autres dispositifs utilisant de l'eau chaude. Cette eau résiduelle dans la canalisation est plus ou moins importante selon la fréquence d'utilisation et selon la distance entre le ballon électrique ou chaudière et le robinet, elle sera dirigée dans le circuit 30 basse pression jusqu'à ce qu'elle atteigne la température souhaitée et sera utilisée lors de la prochaine demande d'eau froide. Ce réseau secondaire change de pression à chaque utilisation d'eau froide ou d'eau chaude, tantôt il se remplit, tantôt il se vide si la pression dépasse 2bars. 35 Lorsque vous ouvrirez le robinet d'eau chaude, vous n'aurez pas d'eau, pendant un instant, l'eau froide sera dirigée et stockée dans le circuit basse pression et enfin l'eau chaude coulera à la température programmée sur l'appareil. Pour le kit installé avant le collecteur, il restera un peu d'eau froide résiduelle, dans la conduite, du kit au robinet. Déroulement en référence aux figures 3 et 4 Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, le détecteur de débit (1) ferme un contact et laisse passer le courant électrique en 220v. Le courant passe par le thermo contact ou thermostat (2) qui est normalement fermé à moins de 30°C et alimente les deux électrovannes (3 et 4). Une électrovanne normalement ouverte (4) se ferme et une autre normalement fermée (3) s'ouvre pour diriger l'eau froide dans le vase d'expansion (5), pendant ce temps l'eau ne coulera pas au robinet. Lorsque la température atteint 30°C, le thermo contact ou thermostat (2) change d'état et ouvre son contact il n'alimente plus les électrovannes (3et4) qui s'inversent pour laisser couler l'eau chaude au robinet. L'eau froide est donc stockée dans le vase d'expansion. Lors de la prochaine utilisation d'eau froide, lorsque j'ouvre le robinet, le détecteur de débit (9) ferme un contact et laisse passer le courant électrique en 220v et envoie le courant au pressostat (6). Le pressostat (6) avec contact normalement ouvert à moins de 2 bars et fermé à plus de 2 bars, contrôle la pression dans le vase (5), il commande les deux autres électrovannes (7 et 8), une normalement ouverte (7) se ferme et l'autre normalement fermée (8) s'ouvre pour vider l'eau résiduelle dans le vase, selon son état. Lorsque le vase d'expansion est plein et que l'eau chaude n'a pas atteint 30 les 30°C, il suffit d'ouvrir l'eau froide. En cas de panne de courant, l'installation d'eau fonctionne normalement. Déroulement en référence aux figures 1 et 2 Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, le détecteur de débit (1) ferme un contact et laisse passer le courant électrique en 220v. 35 Le courant passe par le thermo contact ou thermostat (2) qui est normalement fermé à moins de 30°C et alimente le distributeur (10) normalement ouvert sans courant. Ce dernier change d'état et dirige l'eau froide vers la vase d'expansion (5) pendant ce temps l'eau ne coulera pas au robinet. L'eau froide est ainsi stockée dans le vase d'expansion. Lorsque l'eau a atteint la température programmée, le thermo contact ou thermostat (2) change d'état et ouvre son contact, il n'alimente plus le distributeur qui revient à sa position initiale et dirige l'eau chaude vers le robinet. Lors de la prochaine utilisation d'eau froide, lorsque j'ouvre le robinet, le détecteur de débit (9) ferme un contact et laisse passer le courant électrique en 220v et l'envoie au pressostat (6). Le pressostat (6) avec contact normalement ouvert à moins de 2 bars et fermé à plus de 2 bars, contrôle la pression dans le vase (5), il commande le distributeur (11) normalement ouvert sans courant, celui ci change d'état selon la pression résiduelle dans le vase. Lorsque la pression dépasse 2 bars dans le vase (5), le pressostat (6) alimente le distributeur, celui-ci change d'état et ferme le circuit d'eau froide haute pression et ouvre le circuit basse pression et ainsi vide le vase. Lorsque le vase d'expansion est plein et que l'eau chaude n'a pas atteint 25 les 30°C, il suffit d'ouvrir l'eau froide. En cas de panne de courant, l'installation d'eau fonctionne normalement. COMPOSITION de ce kit : - D'un détecteur de débit, à deux états, contact normalement ouvert, et fermé dès l'ouverture d'un robinet d'eau chaude (1). 35 - D'un détecteur de débit, à deux états, contact normalement ouvert, et fermé dès l'ouverture d'un robinet d'eau froide (9). - D'un thermostat ou thermo-contact (2) à deux états, préréglée à 30°C. Contact fermé de 0°C à 30°C et contact ouvert à 30°C. 30 - De deux électrovannes normalement ouvertes (4 et 7) et fermées sous tension - De deux électrovannes normalement fermées (3 et 8) et ouvertes sous tension. s - D'un pressostat (6) d'une plage de 0 à 2bars, réglable, à contact normalement ouvert et en pression contact fermé. - D'un vase d'expansion (5) d'une contenance variable selon l'adaptation. - De deux distributeurs (10 et 11) à ressort simple effet en remplacement lo des deux jeux d'électrovannes (4 et 7) (3 et 8). Tous ces éléments sont raccordables par tous types de matériels, le choix sera en fonction du coût. 15 SON INSTALLATION Le kit individuel Un kit individuel, prévu pour des pièces (cuisine, salle d'eau, buanderie 20 et tous les points d'eau chaude), éloignées du ballon d'eau chaude. Celui-ci équipé avec 4 raccords en 15/21, pour une section de tuyau de 12 ou 14mm avec un vase d'expansion de 4kg et d'une rallonge électrique de 2ml ainsi qu'une fiche deux pôles + terre 16A. Deux flexibles raccordent le kit à l'eau froide et à l'eau chaude, et deux 25 flexibles raccordent le kit au robinet, à l'eau froide et à l'eau chaude. Tous les éléments sont raccordés entre eux électriquement à l'aide d'un câblage souple isolé en 3x2.5mm. Ce kit peut être vendu en grande surface et installé par les particuliers. Les flexibles ne font pas partie intégrante du kit, et ce n'est qu'une des 30 différentes solutions, le choix du raccordement reste à la charge du client. Ce kit est prévu pour être installé sous un évier ou dans un placard. 35 Le kit professionnel Conseillé exclusivement pour les installations ou la chaudière est éloignée des collecteurs, se référer aux figures 1 et 3. Un kit professionnel, prévu pour être installé sur le réseau d'eau potable (chez un particulier, dans une entreprise, dans une collectivité quelconque publique ou privée ou dans d'autres lieux publiques), branché à l'entrée des collecteurs, en amont. Celui-ci équipé avec 4 raccords en 20/27, pour une section de tuyau de 14 à 16mm avec un vase d'expansion de 6.6kg et d'une rallonge électrique de 2ml ainsi qu'une fiche deux pôles + terre 16A. Tous les éléments sont raccordés entre eux électriquement à l'aide d'un câblage souple isolé en 3x2.5mm. Deux flexibles raccordent le kit à l'eau froide et à l'eau chaude, et deux flexibles raccordent le kit aux collecteurs d'eau froide et d'eau chaude. Cette installation demande une main d'oeuvre expérimentée. Pour cette installation, l'eau résiduelle dans les tuyaux du collecteur au robinet ne sera pas récupérée. Selon divers modes de réalisation, les fonctions électriques peuvent être protégées par un interrupteur de mise sous tension générale ainsi que par divers équipements de protection électrique rendus nécessaires par l'environnement humide ainsi que par les réglementations locales pouvant s'appliquer à l'utilisation envisagée. Selon les modes d'adaptation particuliers, les composants physiquement distincts du dispositif de l'invention décrit sur le dessin peuvent être associés dans une construction partiellement ou totalement monobloc, plutôt que de les constituer ou de les acheter. Ces éléments peuvent être également installés à différents endroits, sans être confinés dans un kit, dès lors que la logique technique de montage est respectée. Valeurs ajoutées L'installation de ce kit va donc vous permettre d'économiser sur tous les tableaux sans aucune contrainte sans même vous en rendre compte. Pour vous situer un exemple, je choisi mon cas personnel, la chaudière est située à 8m du collecteur, le robinet à 4m du collecteur, il me faut tirer 31 d'eau froide avant l'eau tiède et ce le matin le midi et le soir, au minimum. - En choisissant de garder l'eau froide pour trois utilisations par jour: Economie d'eau: 18L d'eau Economie d'énergie : d'électricité, de gaz ou de fioul pour réchauffer 9litres d'eau froide. - En choisissant de laisser couler l'eau froide pour trois utilisations par s jour: Economie d'eau: 9L d'eau. Dans certaines installations plusieurs kits seront nécessaires. L'économie citée ci-dessus n'est pas la réalité, c'est une évaluation 10 approximative afin de calculer au minimum l'amortissement de ce matériel. Hormis l'économie évidente de l'eau froide, le fait de modifier le système par l'installation de ce kit, va changer le comportement de l'utilisateur. La vie actuelle est une course sans fin et nous oblige à 15 courir. Pour se laver les mains on ne fait pas attention à la position du mitigeur et la plupart du temps le mitigeur est sur position eau chaude, ce qui entraîne une dépense d'eau chaude inutile. Avec ce kit, cela ne sera plus possible, il faudra sélectionner l'eau froide ou attendre l'eau chaude. 20 Cette économie d'énergie sera difficile à calculer mais ne sera pas négligeable. 25 30 35 REVENDICATIONS1. Dispositif d'économie d'énergie et d'eau sanitaire potable par transfert entre un circuit haute pression entre 2 et 7 bars et un circuit basse pression entre 0 et 2 bars, permettant de réduire la consommation d'eau froide et d'eau chaude sur un lavabo, évier, douche, baignoire, bidet et sur tout autres dispositifs utilisant de l'eau chaude caractérisé en ce qu'il comporte d'un réseau haute pression et basse pression (fig 3 et 4), constitués : -d'un réseau d'eau chaude comprenant un détecteur de débit (1) suivi d'un thermo-contact (2) et de deux électrovannes (3 et 4), le tout raccordé successivement au réseau, l'électrovanne (3) normalement fermée dirigeant l'eau froide vers un vase d'expansion (5) celui-ci constituant le circuit basse pression et l'électrovanne (4) normalement ouverte dirigeant l'eau chaude vers le robinet ; -d'un réseau d'eau froide comprenant une électrovanne (7) normalement ouverte qui ferme le réseau haute pression, commandée par un pressostat (6) raccordé à la sortie du vase d'expansion (5) suivi, d'une autre électrovanne (8) normalement fermée raccordée sur le réseau à la sortie de l'électrovanne (7), commandée également par le pressostat (6) pour vider l'eau du circuit basse pression, le tout suivi d'un détecteur de débit (9) qui alimente le pressostat (6) lorsqu'il détecte un débit. 2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte (fig 1 et 2), en remplacement des deux jeux d'électrovannes (3 et 4) et (7 et 8), deux distributeurs (10 et 11) à ressort à simple effet avec deux entrées et une sortie pour l'un et une entrée et deux sorties pour l'autre, les deux normalement fermés. 3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce qu'il comporte un détecteur de débit (1) détectant un débit lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude et fermant son contact pour laisser passer le courant en 220v afin d'alimenter les électrovannes (3 et 4) ou le distributeur à ressort simple effet en passant par le thermo-contact ou thermostat (2).4. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un thermostat ou thermo-contact (2) préréglé à 3 5 °C qui détecte une température, change d'état lorsque la température est atteinte et ouvre son contact, ainsi les électrovannes (3et4) retrouvent leur position initiale et dirigent l'eau chaude vers le robinet. 5. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une électrovanne (3) normalement fermée sans courant et ouverte sous tension, qui laisse passer l'eau froide vers le vase d'expansion et se ferme dès que l'eau est à 35°C. 6. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une électrovanne (4) normalement ouverte sans courant et fermée sous tension, qui se ferme si l'eau est froide et s'ouvre quand l'eau est à 35°C. 7. Dispositif selon la revendication (1) caractérisé en ce qu'il comporte un vase d'expansion (5) à passage intégral et antilégionelloses, qui sert à stocker l'eau froide résiduelle dans le circuit d'eau chaude, sa capacité étant variable selon l'installation, celle-ci étant adaptée au plus juste afin de renouveler l'eau une ou plusieurs fois par jour. 8. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un pressostat (6) qui détecte la pression résiduelle dans le vase, le courant venant du détecteur de débit (9) et passant par ses contacts ; le pressostat étant calibré entre 0 et 2 bars, lorsque la pression dans le vase d'expansion (5) atteint 2 bars, il change d'état et envoie le courant aux électrovannes (7et8) afin de vider en priorité le circuit basse pression lorsqu'on utilise l'eau froide. 9. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une électrovanne (7) normalement ouverte sans courant et fermée sous tension, qui ferme le réseau d'eau froide haute pression lorsque la pression dépasse 2 bars dans le vase d'expansion. 10. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une électrovanne (8) normalement fermée sans courant etouverte sous tension, qui s'ouvre pour vider le vase d'expansion lorsque la pression dans celui-ci dépasse 2 bars. 11. Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce qu'il s comporte un détecteur de débit (9) qui détecte un débit lorsqu'on ouvre le robinet d'eau froide, et ferme son contact pour laisser passer le courant en 220v afin d'alimenter les électrovannes (7et8) ou le distributeur à ressort simple effet en passant par le pressostat (6). 10 12. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce qu'il comporte un distributeur (10) à ressort simple effet en remplacement des deux électrovannes (3 et 4), alimenté par le thermostat (2), normalement fermé sans courant, qui change d'état sous tension et ainsi modifie la direction de l'eau froide et de l'eau chaude, tantôt 15 envoyant l'eau froide vers le vase (5) et tantôt envoyant l'eau chaude vers le robinet. 13. Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce qu'il comporte un distributeur (11) à ressort simple effet en remplacement 20 des deux électrovannes (7 et 8), alimenté par le pressostat (6), normalement fermé sans courant, qui change d'état sous tension et ainsi modifie la direction de l'eau froide tantôt laissant passer l'eau du réseau haute pression, tantôt laissant passer l'eau du vase d'expansion (5). 25 30 35 40 45