FR 2950466 A1 20110325 FR 0956498 A 20090922 PROCEDE D'AIDE A L'EXPLOITATION D'UN REACTEUR NUCLEAIRE. La présente invention concerne un procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire couplé avec un système de suivi de fonctionnement du coeur, et plus particulièrement avec un système de surveillance du coeur en continu. L'invention est plus particulièrement adaptée aux réacteurs nucléaires à eau pressurisée. En fonctionnement normal, le coeur d'un réacteur nucléaire doit respecter certaines conditions qui garantissent le respect des critères de sûreté en cas d'accident. Ces conditions (dites de catégorie 1) correspondent aux situations initiales prises dans les études de sûreté ; les dépasser en fonctionnement normal remet donc en cause la démonstration de sûreté. Ainsi, il est nécessaire de déterminer si la production et la répartition volumique du flux de neutrons ainsi que la répartition volumique de la puissance dégagée dans le coeur sont conformes aux conditions correspondant à un fonctionnement normal. La vérification en continu du respect des limites de fonctionnement normal définit la fonction de « surveillance des conditions pré-accidentelles du coeur ». Pour cela, on est amené à calculer des paramètres de fonctionnement du coeur du réacteur nucléaire, tels que la répartition volumique de la puissance volumique dans le coeur, les facteurs représentatifs de la forme du flux neutronique (déséquilibre axial Al, facteur d'élévation d'enthalpie FAH, etc.) ou encore le Rapport de Flux Thermique Critique (RFTC) (associé au phénomène d'ébullition critique) ou la puissance linéique (associée au phénomène de fusion du combustible). Ces paramètres sont déterminés à partir de mesures représentatives du flux neutronique ou de la puissance dégagée dans le coeur permettant de déterminer la répartition du flux neutronique dans l'ensemble du coeur, en trois dimensions. On connaît différents dispositifs de surveillance en continu du fonctionnement normal du coeur déterminant une distribution volumique de puissance dans le coeur. Un premier système de surveillance en continu du coeur est décrit dans le brevet FR2796196. Ce dernier décrit un système de surveillance en continu des limites du fonctionnement normal du réacteur comportant une instrumentation à l'intérieur de la cuve réacteur formée par des détecteurs de flux neutronique comportant des sondes de mesure collectrons intégrant de préférence un émetteur à base de rhodium. Un tel système de surveillance comporte un calculateur de surveillance dans lequel un code de calcul du flux neutronique permet d'obtenir la répartition instantanée du flux neutronique ou de puissance dans le coeur en prenant en compte des mesures fournies par les détecteurs de flux neutroniques disposés à l'intérieur du coeur. Cette répartition de flux ou de puissance permet ensuite de déterminer des paramètres de fonctionnement du coeur tels que : - la puissance linéique (Plin), c'est-à-dire la puissance par unité de longueur des éléments combustibles du coeur du réacteur, - le rapport d'échauffement critique (REC) traduisant l'écart de l'échauffement des éléments combustibles par rapport à un échauffement critique, - le déséquilibre axial de puissance du coeur (Dpax), - le déséquilibre azimutal de puissance du coeur (Dpaz), - la marge d'antiréactivité (MAR). Un deuxième système de surveillance du coeur en continu est décrit dans la demande de brevet FR2914103. Le système décrit est un système de surveillance en continu utilisant un ensemble de détecteurs de mesure de flux neutronique disposés à l'extérieur de la cuve du réacteur et un ensemble de sondes de mesure de la température du caloporteur en sortie des assemblages combustible. Ce système de surveillance comporte également un calculateur de surveillance dans lequel un code de calcul du flux neutronique permet d'obtenir la répartition instantanée du flux neutronique ou de puissance dans le coeur en prenant en compte des mesures fournies par les sondes de mesure du flux neutroniques excore et par les thermocouples. Afin d'obtenir une représentation plus exacte de la distribution de flux neutronique dans la coeur, on effectue de manière complémentaire, à intervalles de temps réguliers mais relativement longs, par exemple de l'ordre d'un mois, des mesures de flux neutronique à l'intérieur du coeur, en utilisant par exemple des sondes de mesure mobiles de petites dimensions, appelées sondes incore, qui sont généralement constituées par des chambres à fission. Les sondes incore sont chacune fixées à l'extrémité d'un câble souple, appelé câble téléflex, assurant son déplacement à l'intérieur d'une voie de mesure de l'instrumentation du coeur. Ainsi, les sondes incore fournissent périodiquement, au moyen d'un calculateur formant le calculateur du système d'instrumentation interne du coeur, désigné par l'abréviation RIC (Reactor Incore ou Réacteur Instrumentation Coeur), une image précise de la distribution volumique de puissance dans le coeur appelée carte du flux. La carte de flux sert de base à la détermination de coefficients d'ajustement des mesures effectuées en continu par les procédés de surveillance pour qu'elles soient représentatives de la distribution de la puissance dans le coeur. Comme décrit dans le brevet FR2796196, en dehors des périodes où le calculateur du système RIC est utilisé pour l'établissement de cartes de flux neutronique, le code neutronique implanté dans le calculateur du système RIC est susceptible d'être utilisé pour effectuer des calculs prédictifs sur l'évolution des paramètres fonctionnels du coeur du réacteur nucléaire et pour effectuer des simulations afin d'apporter une aide au pilotage, c'est-à-dire afin de définir les différentes actions possibles à entreprendre sur les variables de pilotage dans une situation donnée. En effet, il peut s'avérer utile de pouvoir prédire l'évolution de la distribution de flux neutronique dans le coeur et donc des marges de fonctionnement, par exemple du type RFTC, afin d'anticiper les actions de conduite qui permettront d'optimiser la manoeuvrabilité de la tranche nucléaire. Cependant, l'utilisation du calculateur du système RIC pour des opérations de simulation n'est possible qu'en dehors des périodes d'acquisition et de traitement des mesures, destinées à permettre la réalisation d'une carte de flux. De plus, la réalisation d'une carte de flux peut être également requise suite à l'émergence de différents phénomènes : par exemple en cas d'alarme de déséquilibre azimutal de puissance générée par le système de surveillance ou en cas de fonctionnement dégradé de ce système. Ainsi, un opérateur peut se retrouver dans l'incapacité d'effectuer une simulation de pilotage si le calculateur du système RIC est indisponible. En outre, une telle utilisation du calculateur du système RIC implique de donner à l'opérateur la possibilité d'intervenir sur le calculateur du système RIC, cette intervention étant susceptible d'affecter le bon fonctionnement de ce système. Enfin, l'utilisation du calculateur du système RIC peut impliquer qu'on réalise un recadrage de la répartition de flux neutronique en tenant compte de mesures représentatives du flux neutronique à l'intérieur du coeur. La mise en oeuvre d'un tel recadrage donne accès à une distribution de puissance plus précise, mais ajoute néanmoins la contrainte de disposer d'un jeu de mesures adapté à cette fonctionnalité. On notera que les configurations décrites ci-dessus concernent uniquement des systèmes de surveillance en continu munis d'un code de calcul neutronique. Cependant, il convient également de pouvoir prédire l'évolution de la distribution de flux neutronique dans le coeur des réacteurs ayant des systèmes de suivi n'assumant pas un rôle dans la surveillance des conditions pré-accidentelles. Par exemple, il existe des réacteurs munis d'un système de suivi, fournissant des informations à l'opérateur à titre informatif, ledit système de suivi coexistant avec un système de surveillance, uniquement fondé sur l'exploitation directe d'une mesure. L'analogie entre système de surveillance et système de suivi n'est donc pas systématique. Dans ce contexte, l'invention a pour but de pallier les problèmes mentionnés ci-dessus et vise à fournir un procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire permettant à un opérateur d'effectuer des calculs prédictifs ou une simulation de pilotage du réacteur nucléaire à tout instant quelle que soit la disponibilité du calculateur du système RIC et ne nécessitant pas de recadrage de la répartition du flux neutronique fournie par le calculateur du système RIC. Pour ce faire, le procédé selon l'invention utilise un système en amont doté d'un code de calcul neutronique reproduisant de manière continue les caractéristiques neutroniques du coeur, quelles que soient les fonctionnalités du système en amont, qui peut avoir uniquement un rôle informatif, et quelle que soit l'instrumentation qu'il utilise. Le procédé selon l'invention s'applique donc à tout système de surveillance en continu des limites de fonctionnement normal muni d'un code de calcul neutronique, et ce quel que soit le type d'instrumentation utilisée pour la mesure de distribution de puissance dans le coeur par ledit système de surveillance, et plus généralement à tout système de suivi de fonctionnement du coeur doté d'un code de calcul neutronique reproduisant de manière continue les caractéristiques neutroniques du coeur. En d'autres termes, l'invention s'applique également à des réacteurs utilisant des systèmes de surveillance basés exclusivement sur des mesures (i.e. non munis d'un code de calcul neutronique) dès lors que l'on dispose d'un système de suivi de fonctionnement du coeur doté d'un code de calcul neutronique reproduisant de manière continue les caractéristiques neutroniques du coeur. A cette fin, l'invention propose un procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire caractérisé en ce qu'il comporte les étapes consistant à : - établir une requête d'aide à l'exploitation dudit réacteur au moyen d'une interface homme/machine interagissant avec un calculateur d'aide à l'exploitation dédié à ladite aide à l'exploitation et utilisant un code de calcul neutronique résolvant l'équation de la diffusion, dit code d'aide à l'exploitation ; - transmettre à partir d'un système de suivi du fonctionnement du coeur du réacteur vers ledit calculateur d'aide à l'exploitation, un ensemble de données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur, lesdites données étant déterminées par un code neutronique résolvant périodiquement l'équation de la diffusion et actualisant le bilan isotopique du coeur au cours de l'épuisement du combustible, dit code de suivi, ledit code de suivi étant intégré au dit système de suivi ; - déterminer une évolution du comportement du coeur du réacteur en utilisant ledit code d'aide à l'exploitation, lesdites données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur et ladite requête d'aide à l'exploitation étant utilisées en tant que données d'entrée dudit code d'aide à l'exploitation. On entend par le terme périodique, une périodicité pouvant aller de quelques secondes à plusieurs heures. Avantageusement, le code de calcul neutronique du procédé de suivi de fonctionnement résout l'équation de la diffusion en continu, c'est-à-dire avec une périodicité inférieure à une minute, et typiquement de l'ordre de 30 secondes. Toutefois, l'invention est également applicable avec un code de suivi dont la périodicité de calcul est supérieure à une journée. Grâce à l'invention, il est possible de fournir à un opérateur un outil d'aide à l'exploitation du réacteur, permettant par exemple de prédire ou de simuler le comportement du réacteur en bénéficiant des données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur, ces données et conditions étant rassemblées dans le modèle du coeur et calculées notamment par un système de suivi de fonctionnement, permettant ainsi de faciliter la conduite et l'exploitation du réacteur. Le procédé selon l'invention ne nécessite pas l'utilisation des données ajustées au moyen de mesures de l'instrumentation, ni d'un recadrage de ces données. Le procédé d'aide à l'exploitation selon l'invention est ainsi utilisable avec un système de suivi en amont dont la seule condition est qu'il soit doté d'un code de calcul neutronique. Le couplage entre le système de suivi de fonctionnement et le procédé d'aide à l'exploitation peut être réalisé de façon à garantir une absence totale d'impact sur le fonctionnement du système de suivi de fonctionnement, notamment lorsque le système de suivi est un système de surveillance des conditions pré-accidentelles. L'interaction est alors réalisée par une transmission unidirectionnelle des données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur, ou modèle du coeur (on utilisera par la suite la terminologie « modèle 3D du coeur » pour désigner cet ensemble de données dans le cas d'un code neutronique à trois dimensions), déterminées par le code de suivi du système de suivi vers le calculateur d'aide à l'exploitation comportant également un code de calcul neutronique. Ainsi, une demande d'aide à l'exploitation, ou tout autre demande de l'opérateur, comme une simulation de pilotage, peut être réalisée par le procédé d'aide à l'exploitation au moyen du code d'aide à l'exploitation de façon indépendante, sans perturbation du fonctionnement du code de suivi et sans transmission possible de données vers le système de suivi, les deux codes de calcul étant dans deux calculateurs distincts (i.e. fonctionnant indépendamment l'un de l'autre). Le transit d'informations ne peut se faire que du système de suivi vers le calculateur d'aide à l'exploitation ; en revanche, le calculateur d'aide à l'exploitation ne communique aucune information au système de suivi afin qu'une erreur d'utilisation par l'opérateur ou une erreur informatique ne se répercutent pas sur le système de suivi du coeur. Contrairement à la solution proposée dans le brevet FR2796196, le procédé selon l'invention utilise un code neutronique d'aide à l'exploitation disponible à tout instant permettant d'effectuer par exemple des simulations ou des calculs prédictifs à partir des conditions de fonctionnement du coeur à jour et sans risque de perturbation du calculateur de suivi de fonctionnement ou de surveillance utiles à l'exploitation du réacteur en s'affranchissant d'un recadrage de la distribution du flux neutronique à l'aide de mesures. Avantageusement, le système de suivi du fonctionnement du coeur en continu est par exemple un système de surveillance du fonctionnement du coeur en continu tel que décrit dans les brevets FR2796196 et FR2914103. Toutefois, comme déjà mentionné plus haut, la portée de la présente invention ne se limite pas à l'utilisation d'un système de surveillance. L'invention est également applicable avec tout système de suivi installé en amont du système d'aide à l'exploitation comportant un code de calcul neutronique reproduisant de manière continue les caractéristiques neutroniques du coeur, quelles que soient les fonctionnalités du système en amont, qui peut avoir uniquement un rôle informatif, et quelle que soit l'instrumentation qu'il utilise. Ainsi, le procédé d'aide à l'exploitation selon l'invention est applicable aussi bien à un réacteur nucléaire comportant un système de surveillance doté d'un code de calcul neutronique qu'à un réacteur nucléaire comportant un système de surveillance n'utilisant pas de code de calcul neutronique dès lors que le réacteur comporte un système de suivi du coeur en ligne (par exemple informatif) doté d'un code de calcul neutronique. Avantageusement, le code neutronique du système de suivi en amont de la présente invention est un code de calcul neutronique en trois dimensions résolvant instantanément, et de façon périodique, l'équation de la diffusion et actualisant le bilan isotopique du coeur au cours de l'épuisement du combustible. Ainsi, le procédé selon l'invention utilise avantageusement des données d'entrée formées par un modèle 3D représentant au plus près les conditions de fonctionnement du coeur. Le procédé selon l'invention peut également présenter une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous, considérées individuellement ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles : - ledit code de suivi et/ou ledit code d'aide à l'exploitation sont des codes de calcul neutronique en trois dimensions. - ledit code de suivi fonctionne de façon continue, typiquement avec une périodicité inférieure à une minute. - le système de suivi est un système de surveillance ou de suivi du coeur réalisant une mesure du flux neutronique au moyen d'un ensemble de détecteurs de mesure de flux neutronique disposés à l'extérieur de la cuve du réacteur et d'un ensemble de sondes de mesure de la température du fluide caloporteur à la sortie des assemblages combustibles du coeur. - ledit système de suivi est un système de surveillance ou de suivi du coeur réalisant une mesure du flux neutronique au moyen d'un ensemble de détecteurs de mesure de flux neutronique introduits à l'intérieur de la cuve du réacteur, dans au moins une partie des assemblages combustibles dudit coeur, lesdits détecteurs comportant chacun une pluralité de sondes de mesure du flux neutronique. - ledit code d'aide à l'exploitation est identique au code de suivi de fonctionnement du coeur. - ledit code d'aide à l'exploitation intègre les contraintes de pilotage et de contrôle de la réactivité relatives au dit réacteur. - ledit code d'aide à l'exploitation et ledit code de suivi sont deux entités séparées dans deux calculateurs distincts. - ladite étape d'établissement d'une requête d'aide à l'exploitation comporte une étape de sélection d'une requête par l'opérateur parmi l'une des requêtes suivantes : - réalisation de transitoires prévisionnels, - évaluation de l'aptitude de la tranche nucléaire au suivi de réseau, - extrapolation linéaire des inverses des taux de comptage issus des chambres niveau source, - prévision de l'évolution de l'anti-réactivité et notamment dans les phases d'arrêt du réacteur, - suivi des concentrations de Xénon et/ou de Samarium après arrêt du réacteur, - réalisation de bilans de réactivité en régime sous-critique et détermination des paramètres critiques, - calcul du niveau de puissance maximal en cas de retour instantané en puissance, - optimisation de la durée de stabilisation du coeur en vue de la réalisation des essais périodiques ; - automatisation du dépouillement des essais périodiques à caractère neutronique, - calcul du bilan isotopique et du bilan matière du coeur via des calculs d'épuisement prévisionnels. - ladite requête d'aide à l'exploitation comporte des paramètres fonctionnels dont les valeurs sont définies par l'opérateur, lesdits paramètres fonctionnels pouvant évoluer en fonction du temps. - le procédé comporte une étape de correction périodique du modèle de coeur à la base dudit code d'aide à l'exploitation et /ou dudit code de suivi, ladite étape de correction périodique comprenant une étape de modification des paramètres intrinsèques du modèle de coeur. - le procédé comporte une étape d'affichage des résultats de ladite étape de détermination de l'évolution du comportement du coeur sur des moyens d'affichage de ladite interface homme/machine. - le procédé comporte une étape de récupération de l'ensemble desdites données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur déterminées par ledit code de suivi dans des moyens de mémorisation et/ou d'archivage. - le procédé comporte une étape de sélection par l'opérateur d'un ensemble de données représentatives, à un instant donné, des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur archivées dans lesdits moyens de mémorisation et/ou de stockage, lesdits moyens de mémorisation et/ou de stockage comportant une pluralité d'ensemble de données successives correspondant à différents instants d'archivage donnés. - ladite étape d'archivage de l'ensemble desdites données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur déterminées par ledit code de suivi dans lesdits moyens de mémorisation et/ou d'archivage peut être demandée à tout instant par l'opérateur. - la liaison établissant la transmission desdites données dudit système de suivi vers ledit calculateur d'aide à l'exploitation est unidirectionnelle. - le procédé comporte une étape de récupération sur un réseau de l'ensemble des données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur déterminées par ledit code de suivi, l'ensemble des données récupérées sur le réseau étant susceptibles d'être requises par l'opérateur via l'interface homme/machine et utilisé comme donnée d'entrée dans ledit code d'aide à l'exploitation . - le procédé comporte une étape de réalisation d'au moins une fonctionnalité additionnelle à caractère non prédictif mise en oeuvre par ledit calculateur d'aide à l'exploitation. - un ensemble de données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur non déterminé par ledit code de suivi est utilisé en entrée dudit code d'aide à l'exploitation. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront plus clairement de la description qui en est donnée ci-dessous, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux figures annexées, parmi lesquelles la figure unique est une représentation schématique d'une architecture comportant des moyens pour la mise en oeuvre d'un procédé de suivi de fonctionnement du coeur en continu et des moyens pour la mise en oeuvre du procédé d'aide à l'exploitation selon l'invention. La figure unique est une représentation schématique d'une architecture comportant un système de suivi 10 du fonctionnement du coeur, doté d'un code de calcul neutronique, couplé avec un système 30 pour la mise en oeuvre du procédé d'aide à l'exploitation selon l'invention. Le système d'aide à l'exploitation 30 pour la mise en oeuvre du procédé d'aide à l'exploitation selon l'invention comporte : - une interface homme/machine 31 sur laquelle un opérateur est susceptible d'établir des requêtes d'aide à l'exploitation du réacteur comme par exemple une requête de simulation, ou encore une requête de calculs prédictifs du comportement du réacteur nucléaire ; - un calculateur d'aide à l'exploitation 32 intégrant un code de calcul neutronique 32a, avantageusement un code de calcul neutronique en trois dimensions, apte à résoudre l'équation de la diffusion, - des moyens de récupération d'un ensemble de données 13 représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, et des conditions de fonctionnement du coeur, que l'on appellera par la suite « modèle 3D du coeur », issu du système de suivi de fonctionnement 10, situé en amont. Le modèle 3D 13 du coeur est généré par le système de suivi du fonctionnement du coeur 10 situé en amont du système 30. Le système de suivi 10 comporte un calculateur de suivi 11 doté d'un code de calcul 12 du flux neutronique, avantageusement en trois dimensions, permettant d'obtenir par un calcul en continu la distribution 14 instantanée en trois dimensions du flux neutronique, ou de puissance, dans le coeur en prenant en compte des valeurs courantes 23 des paramètres de fonctionnement du réacteur tels que : la puissance thermique moyenne du coeur, la température d'entrée moyenne de réfrigérant dans la cuve, la position commandée des groupes de contrôle, etc. Le code de calcul neutronique 12, à partir des valeurs courantes 23 des paramètres de fonctionnement du réacteur, actualise le bilan isotopique du coeur au cours de l'épuisement du combustible et résout en ligne, c'est-à-dire avec une périodicité inférieure à une minute, l'équation de la diffusion pour restituer la distribution 14 en trois dimensions de la puissance courante du coeur, sous la forme d'un ensemble de valeurs de la puissance nucléaire en différents points répartis dans le coeur. On peut par exemple citer à titre d'exemple le code de calcul neutronique SMART fondé sur une modélisation en trois dimensions de type nodal avancé. Les principes du calcul neutronique de coeur sont décrits plus en détails dans le document « Méthodes de calcul neutronique de coeur » (Techniques de l'ingénieur û B3070 û Giovanni B. Bruna et Bernard Guesdon). Ainsi, le système de suivi 10 génère, en continu, un modèle 3D du coeur 13 correspondant à l'ensemble des données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, et des conditions de fonctionnement du coeur, regroupant notamment les données suivantes : - les données issues du calcul de la distribution 14 du flux neutronique ou de la puissance courante du coeur calculée par le code neutronique 12 du calculateur de surveillance 11, - les valeurs courantes 23 des paramètres de fonctionnement du réacteur nécessaires à la mise en oeuvre du calcul de flux neutronique, telles que par exemple : • la description de la géométrie, de l'isotopie des matériaux et éléments présents dans le coeur, • les propriétés des sections efficaces des matériaux et en particulier du combustible, • les données caractérisant l'état du réacteur telles que le niveau de puissance produit, la température du réfrigérant, la position des grappes de commande, etc. Le modèle 3D du coeur 13, généré périodiquement par le calculateur 11 de suivi est transmis périodiquement, vers des moyens 35 de mémorisation ou d'archivage, de façon à effectuer une sauvegarde du modèle 3D du coeur 13 à différents instants. Typiquement, le modèle 3D du coeur 13 est archivé dans la mémoire de stockage une fois par jour. Les moyens d'archivage 35 sont éventuellement reliés à une imprimante non représentée permettant d'éditer certaines données des modèles 3D archivés à la demande de l'opérateur. De plus, le modèle 3D du coeur 13 peut également être transmis périodiquement sur un réseau 36 de façon à être disponible à tout moment pour le système d'aide à l'exploitation 30. Le modèle 3D du coeur 13 est alors transmis sur le réseau 36 à chaque pas de calcul du code de suivi 12, c'est-à-dire par exemple, selon une périodicité inférieure à une minute. L'opérateur peut également sélectionner, via l'interface homme/machine 31, un modèle 3D du coeur donné, archivé parmi la pluralité de modèles 3D archivés sur les moyens d'archivage 35, afin de lancer par exemple une requête d'aide à l'exploitation à partir des données d'un modèle 3D antérieur. L'opérateur peut également demander, à tout moment, un archivage d'un modèle 3D permettant ainsi de sauvegarder le modèle 3D du coeur à un instant déterminé par l'opérateur, la demande étant réalisée de façon explicite au système via l'interface homme/machine 31 par l'établissement d'une requête d'archivage additionnel (dans ce cas, l'opérateur utilise un mode forcé). On notera que cette opération n'est possible que dans le cas où la liaison entre le calculateur de suivi et le calculateur d'aide à l'exploitation n'est pas unidirectionnelle. Par ailleurs, l'opérateur peut optionnellement charger via l'interface homme/machine 31 des données d'un modèle 3D de coeur non généré par le code de calcul de suivi 12 du réacteur, ainsi que des données non incluses dans le modèle (par exemple, des mesures). Le procédé selon l'invention permet la mise en oeuvre de différentes fonctionnalités du système d'aide à l'exploitation 30 sur sollicitation de l'opérateur, par l'établissement d'une requête d'aide à l'exploitation via l'interface homme/machine 31. Grâce à l'invention, l'opérateur peut formuler une requête lui permettant notamment d'anticiper le comportement du réacteur, ou encore de vérifier une stratégie d'exploitation différente de la stratégie en cours. Ainsi, l'opérateur peut formuler, à sa guise, une requête lui permettant de réaliser l'une des fonctionnalités mises en oeuvre par le procédé selon l'invention, comme par exemple : - réaliser des transitoires prévisionnels permettant d'anticiper l'évolution du comportement du réacteur afin de guider l'opérateur vers le choix d'une stratégie de pilotage à venir, - évaluer l'aptitude de la tranche nucléaire à effectuer un suivi de charge donné à partir de l'état courant du coeur, - extrapoler linéairement des inverses de taux de comptage issus des chambres niveau source, - prédire l'évolution de l'anti-réactivité, et notamment dans les phases d'arrêt du réacteur, - suivre les concentrations de Xénon et/ou de Samarium, - réaliser des bilans de réactivité en régime sous-critique et déterminer les paramètres critiques afin d'aider l'opérateur à sélectionner la stratégie de redivergence, compte tenu des différents moyens de contrôle de la réactivité, et notamment le contrôle de la concentration en bore ainsi que la position des grappes de contrôle, - calculer le niveau de puissance maximal en cas de retour instantanée en puissance en fonction du décalibrage des grappes de contrôle et de la stratégie de conduite permettant de rallier 100% de la puissance nominale en un minimum de temps, - optimiser la durée de stabilisation du coeur en vue de réaliser des essais périodiques, via des simulations prévisionnelles, - automatiser le dépouillement des essais périodiques à caractère neutronique à partir des mesures du système de carte de flux fournies par l'opérateur, - calculer le bilan isotopique et le bilan matière du coeur en fonction de l'avancement dans le cycle, via des calculs d'épuisement prévisionnels. En plus du code de calcul neutronique 32a, le calculateur 32 d'aide à l'exploitation intègre également d'autres types de données 32b telles que : - les différentes caractéristiques et les contraintes des modes de pilotage connus de l'homme du métier (par exemple, les modes de pilotage communément nommés mode A, mode G, mode X ou mode T), - les calculs des limites de sûreté à respecter lors des opérations de conduite normale du réacteur, ainsi que d'autres codes de calcul nécessaires permettant de fournir une aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire. Lors de l'établissement d'une requête d'aide à l'exploitation, l'opérateur doit définir des données d'entrées au calculateur 32 d'aide à l'exploitation. L'opérateur peut ainsi préciser : - le modèle 3D du coeur à utiliser : l'opérateur a le choix entre le dernier modèle 3D archivé, dans les moyens d'archivage 35, un modèle 3D archivé dans les moyens d'archivage 35 et correspondant à un instant d'archivage antérieur ou encore le dernier modèle 3D transmis automatiquement sur le réseau 36, - la liste des paramètres qu'il souhaite définir lors de l'évaluation du comportement du réacteur durant la requête. Ainsi, le calculateur 32 peut recevoir trois types de données d'entrée : - des données d'entrée paramétriques définies par l'opérateur pour la réalisation d'une fonction, - des données d'entrée disponibles via le modèle 3D du coeur 13, c'est-à-dire typiquement la description des caractéristiques neutroniques du coeur, la position des grappes de contrôle, la température d'entrée du réfrigérant, le niveau de puissance, la concentration de Xénon et autres isotopes, relatifs au moment de sauvegarde du modèle 3D du coeur, - et éventuellement des données d'entrée issues d'une acquisition complémentaire réalisée directement par le système d'aide à l'exploitation. Les résultats des calculs sont ensuite affichés sur des moyens d'affichage de l'interface homme/machine 31. L'identification d'un dysfonctionnement du système 30 est signalée à l'opérateur, via la mise en oeuvre de tests internes au système 30 d'aide à l'exploitation, au cours de son fonctionnement. Afin de bien comprendre le fonctionnement du système d'aide à l'exploitation selon l'invention, un exemple particulier de l'établissement d'une requête de simulation par l'opérateur va être détaillé ci-après. Dans l'exemple illustré, l'opérateur va utiliser le procédé d'aide à l'exploitation selon l'invention afin de simuler un transitoire de suivi de charge à partir de l'état actuel du réacteur, qui est par exemple à 100% de la puissance nominale. Le transitoire de suivi de charge à simuler évolue selon la configuration suivante : - un premier palier de puissance à 100% de la puissance nominale d'une durée de deux heures, - un deuxième palier de puissance à 50% de la puissance nominale d'une durée de huit heures, et - un retour à 100% de la puissance nominale, les transitions de puissance entre les paliers devant être réalisés le plus rapidement possible (i.e. à vitesse maximale). L'opérateur, via l'interface homme/machine 31, établit une requête de simulation afin de simuler le comportement du réacteur face à un transitoire de suivi de charge prévisionnel, tel que décrit ci-dessus, en sélectionnant la fonctionnalité prévisionnelle correspondante. Lors de l'établissement de la requête, l'opérateur va préciser en données d'entrée la stratégie de transitoire à effectuer en fonction du temps ainsi que « l'état » du coeur à partir duquel il souhaite débuter la simulation. Dans notre exemple, l'opérateur souhaite effectuer une simulation à partir des données 13 du modèle 3D du coeur en cours. Pour ce faire, les données du modèle 3D les plus récentes disponibles sont donc récupérées sur le réseau 36 et transmises au calculateur d'aide à l'exploitation 32. Toutefois, si l'opérateur avait choisi d'effectuer la simulation à partir d'un état antérieur du coeur, par exemple avec un modèle 3D du coeur de la journée précédente, il aurait réalisé une recherche sur les moyens d'archivage 35 d'un modèle 3D du coeur de l'instant désiré et réalisé une copie locale en vue de transmettre les données du modèle 3D au calculateur d'aide à l'exploitation 32. Lors de l'établissement de la requête, dans le cadre de l'exemple ici considéré, l'opérateur choisit également les paramètres de contrôle de la puissance via les mouvements programmés des grappes de contrôle, et l'évolution souhaitée du déséquilibre axial de puissance. L'opérateur lance ensuite la simulation ; les paramètres définis par l'opérateur étant transmis au calculateur 32 d'aide à l'exploitation de sorte que le code de calcul neutronique 32a puisse calculer l'évolution requise, via une résolution à chaque pas de temps du transitoire de l'équation de la diffusion. Les résultats du calcul sont ensuite rendus disponibles à l'opérateur via les moyens d'affichage de l'interface homme/machine 31 pour chaque instant de transitoire simulé. En particulier, le calculateur 32 détermine : - l'évolution de la concentration en bore requise pour la réalisation du transitoire dans les conditions d'évolutions de la puissance et du déséquilibre axial de puissance souhaitées, - les volumes d'eau et/ou de bore qu'il doit injecter dans le coeur afin de pouvoir obtenir le transitoire de fonctionnement souhaité, - les marges de fonctionnement prévisionnelles dans le cas du transitoire retenu. De cette manière, l'opérateur dispose d'un moyen pour juger si le transitoire souhaité peut se dérouler en respectant les limites de sûreté du réacteur. Dans ce cas précis simulé, l'opérateur peut tenir compte des résultats de la simulation pour la réalisation des opérations de borication et de dilution, et ainsi anticiper sa stratégie de pilotage. Dans le cas d'un résultat ne répondant pas à ses attentes en matière de sûreté, l'opérateur peut faire varier des paramètres de conduite de la tranche préalablement définis, par exemple en réduisant la vitesse de transition de la puissance, et relancer une simulation afin d'optimiser le déroulement de son transitoire de suivi de charge, tout en étant conforté sur le niveau des marges de fonctionnement disponibles tout au long du transitoire de suivi de charge. Durant le temps nécessaire à la réalisation de la simulation et des calculs du système d'aide à l'exploitation 30, le fonctionnement du système de suivi 10 en amont n'est à aucun instant perturbé, interrompu, ni altéré. Un des avantages du procédé selon l'invention est la représentativité du modèle 3D de coeur étant utilisé en tant que donnée d'entrée des calculs du système d'aide à l'exploitation, ledit modèle intégrant en effet les conditions de fonctionnement réelles du réacteur. Ainsi les données du modèle 3D et des calculs de simulation tiennent compte de l'historique de fonctionnement du réacteur, y compris les effets court terme, tels que par exemple, la distribution de Xénon actualisée. Ainsi, à partir d'un modèle 3D du coeur, le procédé d'aide à l'exploitation selon l'invention, permet par exemple d'anticiper le comportement du réacteur sur la base d'un profil d'évolution de paramètres fixé par l'opérateur. Le lancement d'une simulation de pilotage, ou tout autre demande de la part de l'opérateur, est réalisé indépendamment du fonctionnement du système de suivi en amont ; le calculateur d'aide à l'exploitation 32 spécifique comportant ses propres codes de calcul, permettant ainsi de ne pas perturber le fonctionnement du code de suivi 12. De plus, dans le cas d'une liaison unidirectionnelle entre le calculateur 32 d'aide à l'exploitation et le calculateur 11 de suivi, aucune transmission de données du calculateur 32 d'aide à l'exploitation vers le calculateur 11 de suivi n'est possible ce qui permet d'éviter des interactions entre les deux calculateurs ou encore de fausses manipulations de la part de l'opérateur. REVENDICATIONS1. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire caractérisé en ce qu'il comporte les étapes consistant à : - établir une requête d'aide à l'exploitation dudit réacteur au moyen d'une interface homme/machine (31) interagissant avec un calculateur (32) d'aide à l'exploitation dédié à ladite aide à l'exploitation et utilisant un code de calcul neutronique (32a) résolvant l'équation de la diffusion, dit code d'aide à l'exploitation; - transmettre à partir d'un système de suivi (10) du fonctionnement du coeur du réacteur vers ledit calculateur (32) d'aide à l'exploitation, un ensemble de données (13) représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur, lesdites données (13) étant déterminées par un code neutronique (12) résolvant périodiquement l'équation de la diffusion et actualisant le bilan isotopique du coeur au cours de l'épuisement du combustible, dit code de suivi, ledit code de suivi (12) étant intégré au dit système de suivi (10) ; - déterminer une évolution du comportement du coeur du réacteur en utilisant ledit code (32a) d'aide à l'exploitation, lesdites données (13) représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur et ladite requête d'aide à l'exploitation étant utilisées en tant que données d'entrée dudit code (32a) d'aide à l'exploitation. 2. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit code de suivi (12) et/ou ledit code d'aide à l'exploitation (32a) sont des codes de calculneutronique en trois dimensions. 3. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit code de suivi (12) fonctionne de façon continue, typiquement avec une périodicité inférieure à une minute. 4. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le système de suivi est un système de surveillance ou de suivi du coeur réalisant une mesure du flux neutronique au moyen d'un ensemble de détecteurs de mesure de flux neutronique disposés à l'extérieur de la cuve du réacteur et d'un ensemble de sondes de mesure de la température du fluide caloporteur à la sortie des assemblages combustibles du coeur. 5. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que ledit système de suivi est un système de surveillance ou de suivi du coeur réalisant une mesure du flux neutronique au moyen d'un ensemble de détecteurs de mesure de flux neutronique introduits à l'intérieur de la cuve du réacteur, dans au moins une partie des assemblages combustibles dudit coeur, lesdits détecteurs comportant chacun une pluralité de sondes de mesure du flux neutronique. 6. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit code d'aide à l'exploitation (32a) est identique au code de suivi (12) de fonctionnement du coeur. 7. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit code d'aide à l'exploitation (32a) intègre les contraintes de pilotage et de contrôle de la réactivité relatives au dit réacteur. 8. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ledit code d'aide à l'exploitation (32a) et ledit code de suivi (12) sont deux entités séparées dans deux calculateurs (11, 32) distincts. 10 9. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ladite étape d'établissement d'une requête d'aide à l'exploitation comporte une étape de sélection d'une requête par l'opérateur parmi l'une des 15 requêtes suivantes : - réalisation de transitoires prévisionnels, - évaluation de l'aptitude de la tranche nucléaire au suivi de réseau, - extrapolation linéaire des inverses des taux de comptage issus des chambres niveau source, 20 - prévision de l'évolution de l'anti-réactivité et notamment dans les phases d'arrêt du réacteur, - suivi des concentrations de Xénon et/ou de Samarium après arrêt du réacteur, - réalisation de bilans de réactivité en régime sous-critique et 25 détermination des paramètres critiques, - calcul du niveau de puissance maximal en cas de retour instantané en puissance, - optimisation de la durée de stabilisation du coeur en vue de la réalisation des essais périodiques ;5 automatisation du dépouillement des essais périodiques à caractère neutronique, calcul du bilan isotopique et du bilan matière du coeur via des calculs d'épuisement prévisionnels. 10. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que ladite requête d'aide à l'exploitation comporte des paramètres fonctionnels dont les valeurs sont définies par l'opérateur, lesdits paramètres fonctionnels pouvant évoluer en fonction du temps. 11. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une étape de correction périodique du modèle de coeur à la base dudit code d'aide à l'exploitation (32a) et /ou dudit code de suivi (11), ladite étape de correction périodique comprenant une étape de modification des paramètres intrinsèques du modèle de coeur. 12. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une étape d'affichage des résultats de ladite étape de détermination de l'évolution du comportement du coeur sur des moyens d'affichage de ladite interface homme/machine (31). 13. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une étape de récupération de l'ensemble desdites données (13) représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur déterminées par ledit code de suivi (10) dans des moyens (35) de mémorisation et/ou d'archivage. 14. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon la revendication 13 caractérisé en ce qu'il comporte une étape de sélection par l'opérateur d'un ensemble de données (13) représentatives, à un instant donné, des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur archivées dans lesdits moyens (35) de mémorisation et/ou de stockage, lesdits moyens (35) de mémorisation et/ou de stockage comportant une pluralité d'ensemble de données successives correspondant à différents instants d'archivage donnés. 15. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon la revendication 13 ou la revendication 14 caractérisé en ce que ladite étape d'archivage de l'ensemble desdites données (13) représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur déterminées par ledit code de suivi (10) dans lesdits moyens (35) de mémorisation et/ou d'archivage peut être demandée à tout instant par l'opérateur. 16. Procédé selon l'une des revendications 1 à 14 caractérisé en ce que la liaison établissant la transmission desdites données (13) dudit système de suivi (10) vers ledit calculateur (32) d'aide à l'exploitation est unidirectionnelle. 17. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une étape de récupération sur un réseau de l'ensemble des données (13) représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur déterminées par ledit code de suivi (12), l'ensemble des données (13) récupérées sur le réseau étant susceptibles d'être requises par l'opérateur via l'interface homme/machine (31) et utilisé comme donnée d'entrée dans ledit code d'aide à l'exploitation (32a) . 18. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une étape de réalisation d'au moins une fonctionnalité additionnelle à caractère non prédictif mise en oeuvre par ledit calculateur d'aide à l'exploitation. 19. Procédé d'aide à l'exploitation d'un réacteur nucléaire selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'un ensemble de données représentatives des caractéristiques matérielles, géométriques et neutroniques du coeur, ainsi que des conditions de fonctionnement du coeur non déterminé par ledit code de suivi (12) est utilisé en entrée dudit code (32a) d'aide à l'exploitation.