FR 2950068 A1 20110318 FR 0956246 A 20090911 La présente invention concerne l'utilisation des compositions ternaires du 2,3,3,3-tetrafluoropropène comme fluides de transfert de chaleur. Les problèmes posés par les substances appauvrissant la couche d'ozone atmosphérique (ODP : ozone depletion potential) ont été traités à Montréal où a été signé le protocole imposant une réduction de la production et de l'utilisation des chlorofluorocarbures (CFC). Ce protocole a fait l'objet d'amendements qui ont imposé l'abandon des CFC et étendu la réglementation à d'autres produits, dont les hydrochlorofluorocarbones (HCFC). L'industrie de la réfrigération et de la production d'air conditionné a beaucoup investi dans la substitution de ces fluides frigorigènes et c'est ainsi que les hydrofluorocarbures (HFC) ont été commercialisés. Les (hydro)chlorofluorocarbures utilisés comme agents d'expansion ou solvants ont également été substitués par des HFC. Dans l'industrie automobile, les systèmes de climatisation des véhicules commercialisés dans de nombreux pays sont passés d'un fluide frigorigène au chlorofluorocarbure (CFC-12) à celui de l'hydrofluorocarbure (1,1,1,2 tetrafluoroéthane : HFC-134a), moins nocif pour la couche d'ozone. Cependant, au regard des objectifs fixés par le protocole de Kyoto, le HFC-134a (GWP = 1300) est considéré comme ayant un pouvoir de réchauffement élevé. La contribution à l'effet de serre d'un fluide est quantifiée par un critère, le GWP (Global Warming Potentials) qui résume le pouvoir de réchauffement en prenant une valeur de référence de 1 pour le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant non-toxique, ininflammable et ayant un très faible GWP, a été proposé comme fluide frigorigène pour les systèmes de climatisation en remplacement du HFC-134a. Toutefois, l'emploi du dioxyde de carbone présente plusieurs inconvénients, notamment liés à la pression très élevée de sa mise en oeuvre en tant que fluide frigorigène dans les appareils et technologies existants. Par ailleurs, le mélange R-404A constitué de 44 % en poids de pentafluoroéthane, 52 % en poids de trifluoroéthane et 4 % en poids de HFC- 134a est largement utilisé comme fluide de réfrigération de grandes surfaces (supermarché) et dans les transports frigorifiques. Ce mélange a toutefois un GWP de 3900. Le mélange R-407C, constitué de 52 % en poids du HFC-134a, 25 % en poids du pentafluoroethane et 23 % en poids de difluoromethane, est utilisé comme fluide de transfert de chaleur dans l'air conditionné et les pompes à chaleur. Ce mélangea toutefois un GWP de 1800. Le document JP 4110388 décrit l'utilisation des hydrofluoropropènes de formule C3HmFn, avec m, n représentant un nombre entier compris entre 1 et 5 inclus et m + n = 6, comme fluides de transfert de chaleur, en particulier le tetrafluoropropène et le trifluoropropène. Le document WO2004/037913 divulgue l'utilisation des compositions comprenant au moins un fluoroalcène ayant trois ou quatre atomes de carbone, notamment le pentafluoropropène et le tetrafluoropropène, de préférence ayant un GWP au plus de 150, comme fluides de transfert de chaleur. Le document WO 2005/105947 enseigne l'ajout au tetrafluoropropène, de préférence le 1,3,3,3 tetrafluoropropène, d'un co-agent d'expansion tels que le difluoromethane, le pentafluoroéthane, le tetrafluoroéthane, le difluoroéthane, l'heptafluoropropane, l'hexafluoropropane, le pentafluoropropane, le pentafluorobutane, l'eau et le dioxyde de carbone. Le document WO 2006/094303 divulgue une composition azéotropique contenant 7,4 % en poids du 2,3,3,3 tetrafluoropropène (1234yf) et 92,6 % en poids du difluorométhane (HFC-32). Ce document divulgue également une composition azéotropique contenant 91 % en poids du 2,3,3,3 tetrafluoropropène et 9 % en poids du difluoroéthane (HFC-152a). Un échangeur de chaleur est un dispositif permettant de transférer de l'énergie thermique d'un fluide vers un autre, sans les mélanger. Le flux thermique traverse la surface d'échange qui sépare les fluides. La plupart du temps on utilise cette méthode pour refroidir ou réchauffer un liquide ou un gaz qu'il est impossible de refroidir ou chauffer directement. Dans les systèmes à compression, l'échange thermique entre le fluide frigorigène et les sources de chaleur s'effectue par l'intermédiaire des fluides caloporteurs. Ces fluides caloporteurs sont à l'état gazeux ( l'air dans l'air conditionné et la réfrigération à détente directe), liquide ( l'eau dans les pompes à chaleur domestique, l'eau glycolée) ou diphasique. Il existe différents modes de transfert : - les deux fluides sont disposés parallèlement et vont dans le même sens : mode à co-courant (antiméthodique); - les deux fluides sont disposés parallèlement mais vont dans le sens opposé: mode à contre-courant (méthodique); - les deux fluides sont positionnés perpendiculairement : mode à courant croisé. Le courant croisé peut être à tendance cocourant ou contre-courant ; - un des deux fluides fait un demi-tour dans un conduit plus large, que le deuxième fluide traverse. Cette configuration est comparable à un échangeur à co-courant sur la moitié de la longueur, et pour l'autre moitié à un échangeur à contre courant : mode à tête d'épingle . La demanderesse a maintenant découvert que des compositions ternaires du 2,3,3,3 tetrafluoropropène, du 1,1-difluoroéthane et du difluorométhane sont particulièrement intéressantes comme fluide de transfert de chaleur dans des systèmes de réfrigération à compression avec des échangeurs opérant en mode contre-courant ou en mode courant croisé à tendance contre-courant. Ainsi, ces compositions peuvent être utilisées comme fluide de transfert de chaleur dans les pompes à chaleur, éventuellement réversible, dans l'air conditionné, air conditionné industriel ( papier, salle des serveurs), dans la climatisation domestique mobile, dans la réfrigération et congélation domestique, dans la réfrigération basse et moyenne température et la réfrigération des véhicules frigorifiques mettant en oeuvre des systèmes à compression avec des échangeurs en mode contre-courant ou en mode courant croisé à tendance contre-courant. Ces compositions ont à la fois un ODP nul et un GWP inférieur à celui des fluides de transfert de chaleur existants comme le R-404A ou le R-407C. En outre, leur performances ( COP: coefficient de performance défini, comme étant la puissance utile fournie par le système sur la puissance apportée ou consommée par le système ; et. CAP : capacité volumique (kJ/m3)) sont supérieures à celles des fluides de transfert de chaleur existants comme le R-404A ou le R-407C. Les compositions utilisées comme fluide de transfert de chaleur dans la présente invention ont une température critique supérieure à 93°C (Température critique du R-404A est de 72°C). Ces compositions peuvent être utilisés dans les pompes à chaleur pour fournir de la chaleur à des températures jusqu'au 65°C mais aussi à des températures plus élevées jusqu'au 90°C (domaine de température où le R-404A ne peut pas être utilisé). Les compositions utilisées comme fluide de transfert de chaleur dans la présente invention ont des pressions au condenseur inférieures aux pressions du R-404A et des taux de compression aussi inférieurs. Ces compositions peuvent utiliser la même technologie des compresseurs utilisée par le R-404A. Les compositions utilisées comme fluide de transfert de chaleur dans la présente invention ont des masses volumiques à la saturation vapeur inférieures à la masse volumique saturée vapeur du R-404A. Les capacités volumiques données par ces compositions sont équivalentes ou superieures à la capacité volumique du R404A (entre 97 et 110%). Grâce à ces propriétés, ces compositions fonctionnent avec des diamètres de canalisations inférieures et donc moins de perte de charge dans les tuyauteries vapeur, ce qui augmente les performances des installations. La présente invention a donc pour objet l'utilisation des compositions ternaires du 2,3,3,3 tetrafluoropropène, du 1,1-difluoroéthane et du difluorométhane sont particulièrement intéressantes comme fluide de transfert de chaleur dans des systèmes de réfrigération à compression avec des échangeurs opérant en mode contre-courant ou en mode courant croisé à tendance contre-courant. De préférence, les compositions utilisées dans la présente invention contiennent essentiellement de 20 à 80 % en poids du 2,3,3,3 tetrafluoropropène et de 15 à 40 % en poids du difluorométhane et de 5 à 40 0/0 en poids du 1,1-difluoroéthane. Avantageusement, les compositions utilisées contiennent essentiellement de 20 à 70 % en poids du 2,3,3,3 tetrafluoropropène et de 20 à 40 % en poids de difluorométhane et de 10 à 40 % en poids du difluoroéthane Les compositions particulièrement préférées contiennent essentiellement de 35 à 70 % en poids du 2,3,3,3 tetrafluoropropène de 20 à 25 % en poids de difluorométhane et de 10 à 40 % en poids de 1,1-difluoroéthane. Les compositions utilisées dans la présente invention peuvent être stabilisées. Le stabilisant représente au plus 5 % en poids par rapport à la composition totale. Comme stabilisants, on peut citer notamment le nitromethane, l'acide ascorbique, l'acide terephtalique, les azoles tels que le tolutriazole ou le benzotriazole, les composés phénoliques tels que le tocopherol, l'hydroquinone, le t-butyl hydroquinone, le 2,6-di-ter-butyl-4-methylphenol, les epoxydes (alkyl éventuellement fluoré ou perfluoré ou alkenyl ou aromatique) tels que les n-butyl glycidyl ether, hexanediol diglycidyl ether, allyl glycidyl ether, butylphenylglycidyl ether, les phosphites, les phosphates, les phosphonates, les thiols et lactones. Un autre objet de la présente invention concerne un procédé de transfert de chaleur dans lequel on utilise des compositions ternaires du 2,3,3,3 tetrafluoropropène, du 1,1-difluoroéthane et du difluorométhane sont particulièrement intéressantes comme fluide de transfert de chaleur dans des systèmes de réfrigération à compression avec des échangeurs opérant en mode contre-courant ou en mode courant croisé à tendance contre-courant. Le procédé selon la présente invention peut être mis en oeuvre en présence de lubrifiants tels que l'huile minérale, alkylbenzène, le polyalkylène glycol et le polyvinyl éther. Les compositions utilisées dans la présente invention conviennent pour le remplacement du R-404A en réfrigération et/ou du R-407C dans l'air conditionné et pompes à chaleur dans les installations actuelles. PARTIE EXPERIMENTALE Outils de calcul L'équation RK-Soave est utilisée pour le calcul des densités, enthalpies, entropies et les données d'équilibre liquide vapeur des mélanges. L'utilisation de cette équation nécessite la connaissance des propriétés des corps purs utilisés dans les mélanges en question et aussi les coefficients d'interaction pour chaque binaire. Les données nécessaires pour chaque corps pur sont: Température d'ébullition, Température et pression critique, la courbe de pression en fonction de la température à partir du point d'ébullition jusqu'au point critique, les densités liquide saturée et vapeur saturé en fonction de la température. HFC-32, HFC-152a: Les données sur ces produits sont publiées dans l'ASHRAE Handbook 2005 chapitre 20, et sont aussi disponible sous Refrop (Logiciel développé par NIST pour le calcul des propriétés des fluides frigorigènes) HFO-1234vf: Les données de la courbe température-pression du HFO-1234yf sont mesurées par la méthode statique. La température et pression critique sont mesurées par un calorimètre C80 commercialisé par Setaram. Les densités, à saturation en fonction de la température, sont mesurées par la technologie du densimètre à tube vibrant développer par les laboratoires de l'école des Mines de Paris. Coefficient d'interaction des binaires L'équation RK-Soave utilise des coefficients d'interaction binaire pour représenter le comportement des produits en mélanges. Les coefficients sont calculés en fonction des données expérimentales d'équilibre liquide vapeur. La technique utilisée pour les mesures d'équilibre liquide vapeur est la méthode de cellule statique analytique. La cellule d'équilibre comprend un tube saphir et est équipée de deux échantillonneurs ROLSITM électromagnétiques. Elle est immergée dans un bain cryothermostat (HUBER HS40). Une agitation 7 magnétique à entraînement par champ tournant à vitesse variable est utilisée pour accélérer l'atteinte des équilibres. L'analyse des échantillons est effectuée par chromatographie (HP5890 seriesll) en phase gazeuse utilisant un catharomètre (TCD). HFC-32 / HFO-1234yf, HFC-152a/HFO-1234yf: Les mesures d'équilibre liquide vapeur sur le binaire HFC-32 / HFO-1234yf sont réalisées pour les isothermes suivantes : -10°C, 30°C et 70°C Les mesures d'équilibre liquide vapeur sur le binaire HFC-152a / HFO-1234yf sont réalisées pour les isothermes suivantes : 10°C HFC-32 / HFO-152a: Les données d'équilibre liquide vapeur pour le binaire HFC-152a / HFC-32 sont disponible sous Refprop. Deux isothermes (-20°C et 20°C) et deux isobares (1 bar et 25bar) sont utilisées pour le calcul des coefficients d'interaction pour ce binaire. Système à compression Considérons un système à compression équipé d'un évaporateur et condenseur à contre-courant, d'un compresseur à vis et d'un détendeur. Le système fonctionne avec 15°C de surchauffe et 5°C de sous refroidissement. L'écart de température minimum entre fluide secondaire et le fluide frigorigène est considéré de l'ordre de 5°C. Le rendement isentropique des compresseurs est fonction du taux de compression. Ce rendement est calculé suivant l'équation suivante: isen =a -b(ti - c)2 ù d (1) i -e Pour un compresseur à vis, les constantes a, b, c, d et e de l'équation (1) du rendement isentropique sont calculées suivant les données types publiées dans le Handbook "Handbook of air conditioning and refrigeration, page 11.52". La %CAP est le pourcentage du rapport de la capacité volumique fournie par chaque produit sur la capacité du R-404A Le coefficient de performance (COP) et est défini, comme étant la puissance utile fournie par le système sur la puissance apportée ou consommée par le système. Le coefficient de performance de Lorenz (COPLorenz) est un coefficient de performance de référence. Il est fonction de températures et est utilisé pour comparer les COP des différents fluides. Le coefficient de performance de Lorenz est défini comme suit: (Les températures Tsont en K) +condenseur _ +condenseur _ +condenseur moyenne entrée sortie T evaporateir ù T evaporateir _ T evaporateir moyenne 1 sortie 1 entrée Le COP de Lorenz dans le cas de l'air conditionnée et réfrigération: T 'évaporateur moyenne Le COP de Lorenz dans le cas de chauffage: T condenseur _ T évaporateur moyenne moyenne Pour chaque composition, le coefficient de performance du cycle de Lorenz est calculé en fonction des températures correspondantes Le %COP/COPLorenz est le rapport du COP du système par rapport au COP du cycle de Lorenz correspondant. Résultats mode chauffaqe En mode chauffage, le système à compression fonctionne entre une température d'entrée du fluide frigorigène à l'évaporateur de -5°C et une température d'entrée du fluide frigorigène au condenseur de 50°C. Le système fournit de la chaleur à 45°C. Les performances des compositions selon l'invention dans les conditions de fonctionnement en mode chauffage sont données dans le Tableau 1. Les valeurs des constituants (HFO-1234yf, HFC-32, HFC-152a) pour chaque composition sont données en pourcentage en poids. COPlorenz = T condenseur _ T évaporateur moyenne moyenne T condenseur COPlorenz = moyenne (2) (3) (4) (5) Tableau 1 HFO-1234yf HFC-32 HFC-152a ...................... 70 , 60 26 16 0 85 43 4,4 18,1 4,1 6,02 "80,7 104 66,9 60 26 25 0 88 43 4,2 17 7 4 ,2 4 98 80 ,4 102 66 6 : 36 26 40 0 92 43 39 169 4,3 5,18:80,1 100 67,6 ................................ ........................ ............................ ............. ............. ................... ............. ........... ........... ........ ....... ...... ............ ........ ..... 10 Résultats mode refroidissement ou air conditionné En mode refroidissement, le système à compression fonctionne entre une température d'entrée du fluide frigorigène à l'évaporateur de -5°C et une température d'entrée du fluide frigorigène au condenseur de 50°C. Le système 15 fournit du froid à 0°C. Les performances des compositions selon l'invention dans les conditions de fonctionnement en mode refroidissement sont données dans le Tableau 2. Les valeurs des constituants (HFO-1234yf, HFC-32, HFC-152a) pour chaque composition sont données en pourcentage en poids. 10 ............................... ........................ ........................... R404A .......................................................................... ............... . . ....................... -5 77 50 52 23,0 4,4 038 79,7 100 577 20 10 0 81 43 4,2 17,3 4,1 486:80 7 ,97 668 20 11 Tableau 2 .-r Cl- x 1- Ci` ,e .......................................................................... .... ............ .................... R404A -6 :77:60 ............... .......................... ........................ ............. HF0-1234yf HFC-32 HFC-152a 70 20 10 ------------------------- -------------------------- ----------- 65 20 15 0 60 25 15 0 ----------------------------- ------------------------- -------------------------- ------------ 66 20 26 0 85 43 86 43 60 26 26 0 88 43 .............................. ................................................................. ........................ .......... ........................................ 81 43 82 43 ........................ 4,4 0 38 79 7 100 47, ................................. 4,2 17,3 4,1 4,86 80,7 106 67,8 ........................................................... ............ ............ 4,1 17,1: 4,2 :4,68 80.6 104 ';58,3 ...... .......... .... ....... ...... ..... ....... ........ ..... .................... .... 4,4 18,1 4,1 5.02 :80,7: 113 ';58,2 ..... .................... ..... ........... ....... .... ............ ....... ..... 3 9 16 7 4 2 4 ,62 80 3 104 69 0 4,2 177:42 :498:804. 112 69,2 ...... .......... .... ........ ...... ..... ....... ......... ..... .................... .... .. 40 20 40 0 89 43 3,7 16.1 : 4,4 4.68 :80,0 103 60,3 .................. ......................... .......................... ............ ..... ....... .... ............ . ....... .. .................... ..... ........... 36 26 40 0 92 43 3,9 16,9 4,3 6 18 80 1 110 60,6 REVENDICATIONS1. Utilisation d'une composition ternaire du 2,3,3,3 tetrafluoropropène, du 1,1-difluoroéthane et du difluorométhane comme fluide de transfert de chaleur dans des systèmes de réfrigération à compression avec des échangeurs opérant en mode contre-courant ou en mode courant croisé à tendance contre-courant. 2. Utilisation selon la revendication 1 caractérisée en ce que la composition ternaire contient essentiellement de 20 à 80 % en poids de 2,3,3,3 tetrafluoropropène et de 15 à 40 % en poids de difluorométhane et de 5 à 40 % en poids de difluoroéthane. 3. Utilisation selon la revendication 1 caractérisée en ce que la composition ternaire contient essentiellement de 20 à 70 % en poids de 2,3,3,3 tetrafluoropropène et de 20 à 40 % en poids de difluorométhane et de 10 à 40 % en poids de difluoroéthane. 4. Utilisation selon la revendication 1 caractérisée en ce que la composition contient essentiellement de 35 à 70 % en poids de 2,3,3,3 tetrafluoropropène et de 20 à 25 % en poids de difluorométhane et de 10 à 40 0/0 en poids de difluoroéthane. 5. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisée en ce que la composition est stabilisée. 6. Procédé de transfert de chaleur dans lequel on utilise des compositions ternaires du 2,3,3,3 tetrafluoropropène, du 1,1-difluoroéthane et du difluorométhane comme fluide de transfert de chaleur dans des systèmes de réfrigération à compression avec des échangeurs opérant en mode contre-courant ou en mode courant croisé à tendance contre-courant. 7. Procédé selon la revendication 6 caractérisé en ce que la composition contient essentiellement de 35 à 70 % en poids de 2,3,3,3 tetrafluoropropène et de 20 à 25 % en poids de difluorométhane et de 10 à 40 % en poids de difluoroéthane. 8. Procédé selon la revendication 6 ou 7 caractérisé en ce qu'il est mis en oeuvre en présence d'un lubrifiant.