FR 2944848 A1 20101029 FR 0902004 A 20090424 Dans de nombreuses applications, on a besoin d'interrompre à distance un débit de fluide et également de s'assurer de son interruption, c'est le cas notamment des installations de gaz en réseau constituées par des citernes isolées, parfois de capacité importante, reliées aux utilisateurs par des canalisations et souvent situées dans des lieux éloignés dépourvus de surveillance. Les pouvoirs publics demandent aux distributeurs "une intervention dans les plus brefs délais", c'est-à-dire la coupure de l'alimentation de gaz en cas d'incident fuite, odeur de gaz, dégâts causés aux conduites, etc. La présente réalisation propose un moyen simple et peu onéreux de réaliser à distance cette coupure avant une intervention. L'invention y parvient par un robinet d'arrêt comprenant un corps tubulaire, dans lequel un obturateur est monté entre une position d'ouverture, dans laquelle un passage entre une partie du corps en amont de l'obturateur et une partie du corps en aval de l'obturateur est dégagé, et une position de fermeture, dans laquelle le passage est obturé, et un actionneur de l'obturateur, caractérisé en ce que : - l'actionneur est soumis en permanence à l'action d'un ressort tendant à le mettre dans une position fermée correspondant à la position d'ouverture du robinet, l'actionneur comprend une came ayant un rochet dans lequel s'encliquette le doigt d'un cliquet maintenant l'actionneur en position ouverte à l'encontre du ressort, le cliquet est monté pivotant sur un axe et est attaqué du côté opposé au doigt par rapport à l'axe par un piston dans un logement contenant une charge pyrotechnique et un allumeur électrique relié à un circuit de commande de manière à désencliqueter le doigt. Dès qu'un signal, tel qu'une impulsion, est envoyé, éventuellement par télécommunication par le circuit de commande, l'allumeur allume la charge pyrotechnique qui, en l'espace de quelques millisecondes, fait sortir le piston de son logement et le fait attaquer le cliquet en sorte que le doigt est désencliqueté du cran. Immédiatement, le ressort fait que l'actionneur met le robinet en la position de fermeture. Suivant un mode de réalisation permettant d'utiliser le robinet, même dans une atmosphère déflagrante, le piston est captif dans le logement, qui est étanche au gaz. L'allumage de la charge s'effectue ainsi sans dégagement de flammes ou de gaz à l'extérieur. Suivant un perfectionnement, la came est telle, qu'en la position fermée de l'actionneur, elle agit sur un circuit d'émission d'un signal. Grâce à cela, l'opérateur du réseau est averti à distance que le robinet d'arrêt vient de se fermer. Pour des raisons d'étanchéité, on préfère que 30 l'obturateur soit un tournant sphérique. Aux dessins annexés, donnés uniquement à titre d'exemple : la Figure 1 est une vue schématique en perspective d'un robinet d'arrêt suivant l'invention, la Figure 2 est un schéma illustrant la position d'ouverture, tandis que la Figure 3 représente la 5 position de fermeture du robinet suivant l'invention. Le robinet d'arrêt représenté à la Figure 1 comprend un corps CT tubulaire définissant un passage pour du fluide. Dans ce corps est monté un obturateur (non 10 représenté) qui peut passer d'une position d'ouverture, dans lequel le passage entre une partie du corps en amont de l'obturateur et une partie du corps en aval de l'obturateur est dégagé totalement, à une position de fermeture, dans laquelle ce passage est obturé. 15 Cet obturateur est actionné par un actionneur constitué essentiellement d'un axe solidaire en rotation de l'obturateur et lui-même solidaire d'une manette M, attaquée par un ressort RP hélicoïdal dont l'une des 20 extrémités est solidaire de la manette M, tandis que l'autre extrémité vient en butée sur un téton T issu d'une platine P rapportée sur le corps CT du robinet. Sur cette platine P est monté également pivotant 25 autour d'un axe X un cliquet CL qui s'encliquette par un doigt G dans le cran L d'une came C solidaire en rotation de l'axe, lui-même solidaire en rotation de l'obturateur. Sur la platine P est monté un logement F pour un 30 piston A captif. Le piston A peut se déplacer, mais il ne peut pas sortir complètement du logement F. Le logement est étanche au gaz et contient une charge pyrotechnique et un allumeur électrique, non représenté, relié à un circuit E de commande. Lorsque le piston sort après que la charge pyrotechnique a été allumée, il appuie sur l'extrémité du cliquet CL opposée au doigt G en sorte de celui-ci se désencliquette du cran L. Immédiatement, le ressort RP hélicoïdal agit sur l'axe solidaire de l'obturateur et met ce dernier en une position de fermeture telle que le passage dans le corps du robinet est obturé. Un ressort R de rappel tend à empêcher que le doigt 10 G ne se désencliquette de soi-même du cran L. La came C comporte une partie saillante qui, lorsqu'elle est tournée jusqu'à venir en la position de fermeture de l'obturateur, vient actionner un contact K 15 d'un interrupteur I en le fermant ou en l'ouvrant, l'interrupteur I fermant ou ouvrant un circuit d'envoi d'un signal, de préférence à distance, à l'opérateur du réseau, qui est ainsi averti que le robinet vient de se fermer. 20 REVENDICATIONS1. Robinet d'arrêt comprenant un corps (CT) tubulaire, dans lequel un obturateur est monté entre une position d'ouverture dans laquelle un passage entre une partie du corps en amont de l'obturation et une partie du corps en aval de l'obturateur est dégagé et une position de fermeture dans laquelle le passage est obturé et un actionneur de l'obturateur, caractérisé en ce que : - l'actionneur est soumis en permanence à l'action d'un ressort (RP) tendant à le mettre dans une position fermée correspondant à la position d'ouverture du robinet, - l'actionneur comprend une came (C) ayant un cran (L) dans lequel s'encliquette le doigt (G) d'un cliquet (CL) maintenant l'actionneur en position ouverte à l'encontre du ressort (RP), - le cliquet (CL) est monté pivotant sur un axe et est attaqué du côté opposé au doigt (G) par rapport à l'axe par un piston dans un logement contenant une charge pyrotechnique et un allumeur électrique relié à un circuit (E) de commande de manière à désencliqueter le doigt (G). 2. Robinet suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le piston est captif dans le logement qui est étanche au gaz. 5 3. Robinet suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la came (C) est telle qu'en la position fermée de l'actionneur elle agit sur un circuit (I) d'émission d'un signal. 4. Robinet suivant l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'obturateur est un tournant sphérique. 10