FR 2948575 A1 20110204 FR 0903710 A 20090728 Le système prévention protection incendie des maisons est une façon de lutter contre l'incendie d'une habitation de type maison de particuliers ou résidence . Jusqu'à présent tout les systèmes de prévention incendie étaient destinés aux industries , aux usines , dépôts et autres structures de plusieurs milliers de mètres carrés . Le fait de n'avoir aucun moyen d'éteindre un incendie dans une maison avant l'arrivée des pompiers a couté la vie a de nombreuses personnes .La rapidité de l'intervention des pompiers n'étant pas pris en compte , car le plus souvent des cas l'accès est difficile et les structures des bâtiments de plus en plus haut , la circulations de plus en plus dure en raisons d'un nombre de plus en plus croissant de véhicule. Le système consiste à équiper toutes sortes de maisons, avec un réseau de prévention et protection incendie (basé sur le principe d'un réseau sprinkler) a la seul différence que l'eau est traitée par un purificateur bio ultraviolet (fig 2 n°3)qui la rends pure sans chlore ni bactérie, ni légionellose .En fait une eau plus pure que celle du robinet. Afin que cette eau soit pure et de ce fait inoffensive, le système prévois un circulateur (fig 2 n°6)de type plomberie (dab 55 /180 11/2) pour faire passer toute l'eau du réseau dans le traitement d'eau bio ultraviolet plusieurs fois par semaine (ceci bien sur au bon vouloir du client qui pourra régler son horloge de programmation a volonté) Le traitement d'eau bio ultraviolet sera lui aussi programmable ceci en même temps que le circulateur pour des raisons logique bien évidemment.(un circulateur en fonction sans traitement d'eau ne ferait que faire couler l'eau dans les tuyaux) Sortie du bio ultraviolet, le réseau en cuivre de 16* 18 (fig 1 n°3) parcourra toutes les pièces de l'habitation dans les combles quand cela sera possible ou dans les faux plafonds en placo coupe feu 1 heure(fig 1 n°7) prévus a cet effet. Les tubes de cuivre seront joint par un té a souder diamètre 18 femelle (fig 1 n°1 et 2)lui même souder a un raccord droit a écrou prisonnier 15*2ldiamètre 16(fig 1 n°4) Le té a souder femelle diamètre 18, avec raccord droit a écrou 15*21 diamètre 16 *18, n'existant pas dans le commerce, sera une conception de l'entreprise en atelier. Le tout en cuivre afin de ne pas avoir d'oxcidation dans les tuyaux. Un raccord flexible souple mâle femelle 15*21 500mm viendra ensuite se visser sur ce même raccord droit a écrou (fig 1 n°5) La tête de sprinkler (fig 1 n°6)viendra se visser sur le raccord souple (fig 1 n°8).le tout sera maintenu par une fixation pour maintenir la tête de sprinkler dans le placo (fig 1 n°10) Les têtes de sprinkler de type courant ainsi montés seront distribués dans les pièces a raisons de 1 tête pour 3 mètres carrés .Le réseau ayant passé dans chaque pièce , reviendra a son point de départ formant ainsi une boucle pour un circuit fermé . Le réseau ainsi réalisé, sera connecté au réseau plomberie en eau de la maison , ceci a la sortie du compteur pour avoir un maximum de pression en cas d'incendie. Pompe surpression . Dans le cas d'un incendie , il est fort étonnant de voir plusieurs têtes de sprinkler éclater en même temps sauf dans certain film hollywoodien ou dans le cas d'une réaction en chaîne voulu de type (déluge) . Dans le cas présent d'une habitation , le feu démarrera dans une pièce dans la plupart des cas l'extinction devra être rapide pour ne pas que les autres pièces s'enflamment . De ce fait une installation normal de plomberie n'est pas suffisante pour une extinction en cas d'embrasement dans un garage par exemple suite a un stockage de produit inflammable .Ceci ferait exploser plusieurs têtes , donc impliquerai plus de débit d'eau pour l'extinction . Le système a prévus donc une pompe de surpression de type 3 a 10 bars (fig 2 n°1), connectée a une sonde de pression(fig 2 n°7) fixée sur le réseau , le tout relié au tableau électrique pour un déclenchement automatique de la dite pompe. Le fait d'avoir une baisse de pression dans le réseau déclenchera la pompe même si une seule tête explose. Le cas échéant , une réserve d'eau sera inclus dans le réseau afin de palier a une éventuelle coupure d'eau de la ville (fig 2 n°2) L'ensemble sera munis de vanne d'arrêt quart de tour pour le démontage ou la maintenance des éléments (fig 2 n°4) . Le réseau sera connecté directement sur l'arrivée d'eau sans passer par la pompe avec une vanne d'arrêt ainsi que d'une purge pour la mise en fonction et le remplissage du système ( fig 2 n°8). Extraction des fumés . Dans le cas d'incendie , les fumés toxiques sont responsables de plusieurs décès , pour résoudre ce problème , un extracteur d'air chaud de type (haute de cheminée) sera placé sous les combles Sa sortie d'évacuation sera fixé dans la cheminée le cas échéant ou sur le toit dans le cas contraire. Des bouches d'extractions seront fixés au plafonds des différentes pièces . Cet extracteur se mettra en fonction automatiquement , en raison de sa sonde inclus dans son boitier métal , ceci a une température de 60 degrés au plafond. Dans le cas d'un incendie dans une pièce , l'extracteur se mettra en fonction avant l'explosion d'une tête sprinkler standard (68 degrés) . Des capteurs de fumés seront placés aux murs et plafonds avec déclenchement d'avertisseurs sonores ou alarmes , ainsi, une personne endormie dans un fauteuil ou dans son lit sera sauvée grâce a tout ces systèmes . Réchauffeur d'eau Dans certaine région de notre pays , la température descends souvent en dessous de zéro degrés, des tuyaux d'eau dans des combles pourraient geler malgré les mousses de calfeutrement prévus a cet effet . Un réchauffeur d'eau de type Electro Evolution Inox pourra être connecté au réseau (fig 2 n°9) qui fera monter la température dans les tuyaux . BIO SPIMM a était conçu pour toutes sortes de maisons , spécialement les habitations neuves pour une raison de montage plus facile. Cependant un tel système pourrait s'appliquer a des bureaux ou certains dépots et autres ateliers de menuiseries par exemple. A grande échelle certains commerces alimentaires de moyenne surface pourrait être équipé , vue que le système n'emploie aucun produit chimique ou chlore de traitement d'eau. Revendications1) Dispositif selon la revendication : caractérisé par un traitement de l'eau bio ultraviolet (fig 2 n°3), par un extracteur de fumés a déclenchement automatique ( fig 4) avec un réseau circulant dans les combles et une sortie en cheminée , par un réchauffeur d'eau (fig 2 n°9)pour l'ensemble du réseau , par un Té en cuivre disposé d'un raccord droit soudé avec écrou.(fig ln° 9 et 4), caractérisé en ce que l'eau coule dans les tuyaux a l'aide un circulateur électrique .