FR 2948179 A1 20110121 FR 0903446 A 20090715 La présente invention propose selon plusieurs aspects, une combinaison de procédés et de dispositifs pour le chauffage/ rafraîchissement, la ventilation de locaux, accouplés à un réservoir tampon géothermique et/ou aquathermique mixte (multifonctions). L'invention s'applique pour tout local de l'habitat résidentiel à l'industriel. De tels locaux comprennent typiquement plusieurs pièces à vivre (par exemple, salon, salle à manger, chambres, bureaux) et plusieurs pièces techniques (par exemple, cuisine, salle de bain, toilettes, etc.). Compte tenu de la nécessité environnementale, à faire évoluer l'habitat vers des consommations énergétiques de plus en plus réduites, tout en maîtrisant son impact sur les gaz à effet de serre ainsi que sur la qualité de la ventilation. Désormais, l'apport thermique aéraulique qui consiste à utiliser le vecteur air pour couvrir l'ensemble des déperditions, représente une alternative intéressante pour assurer l'ensemble du chauffage d'un habitat, ainsi que la qualité hygiénique de l'air au sein même des locaux. D'autre part, le vecteur air est de pouvoir être utilisé en rafraîchissement. L'air distribué dans les locaux comprend de l'air neuf, provenant de l'extérieur et destiné à la ventilation et de l'air recyclé provenant de l'intérieur du local. La distribution de l'air est réalisée par un ensemble centralisé (gainable, ventilateurs, la production de chaleur est générée au niveau de la batterie du type électrique (résistance chauffante) soit du type eau chaude (à partir d'une chaudière ou autre) soit du type thermodynamique (pompe à chaleur). Dans les locaux chauffés et/ou rafraichis par des systèmes de chauffage ou de climatisation aéraulique, la difficulté réside dans la gestion de l'air neuf de ventilation. En effet, l'apport d'air neuf nécessaire pour garantir une bonne qualité de l'air et les besoins en chauffage ou en rafraîchissement sont généralement contradictoires. Pour éviter ce problème, on peut utiliser la combinaison d'un puits canadien / provençal et d'un système de ventilation de type VMC double flux à haut rendement (récupération d'énergie statique à courant croisé). Avec un tel système, il n'y a pas d'entrées d'air directes depuis l'extérieur, ce qui va contribuer à améliorer l'étanchéité du local. En effet, l'insufflation est réalisée par des conduits indépendants et des bouches de soufflage dans les pièces de séjour, l'extraction s'effectuant dans les pièces techniques. Par ailleurs, l'apport en air neuf est préchauffé ou rafraichi naturellement par un procédé de géoventilation (puits canadien /provençal). Ce procédé est intéressant dans la mesure qu'il peut couvrir en moyenne 30% des besoins de chauffage tout en garantissant l'apport utile en rafraîchissement et en qualité d'air neuf, filtré généralement par la VMC double flux. Cependant, en période très froide, ce dispositif même s'il est accouplé d'une VMC à récupération d'énergie très performante, ne permet pas d'optimiser le transfert de calories (air neuf, air vicié extrait) afin d'insuffler cette quantité d'air neuf, voisine de la température de consigne ou d'ambiance du local. Une VMC double flux à haut rendement est capable de restituer à la ventilation, une température proche de l'air extrait à condition que la température de l'air neuf entrant avoisine 10°C de moyenne. D'autre part, le puits canadien nécessite le terrassement d'une canalisation enterrée à 1,5 mètre de moyenne et limitée à 50 mètres de longueur, pour éviter les pertes de charge. L'invention vise à remédier aux inconvénients mentionnés ci dessus, en permettant d'optimiser de façon couplée : - Le chauffage et/ou le rafraîchissement de locaux au moyen des vecteurs airs / eau. - Par l'intermédiaire d'un réservoir tampon géothermique et/ou aquathermique hybride qui a pour vocation de chauffer et/ou de rafraichir directement ou indirectement un fluide caloporteur ou un apport en air neuf, tout en conjuguant une autre fonction. (Cuve de récupération d'eaux pluviales, station ou micro-station d'assainissement des eaux usées, fosse septique...)35 L'invention proposée est un dispositif de réservoir � tampon � de préférence enterré, dans lequel est adapté ou intégré à la conception, soit un ou plusieurs collecteurs immergeables (serpentins, cavités spéciales) ou moyens de stabiliser ceux-ci, dans l'objectif principal d'échanger des calories ou frigories, restituées à une circulation d'air et/ou à tout autre fluide liquide caloporteur (eau glycolée par exemple), principe similaire au puits canadien. La particularité de ce procédé ou dispositif apporte des rendements supérieurs aux configurations (puits canadien) qui utilisent des collecteurs horizontaux, enterrés à 1,50 mètre de moyenne et limités à 50 mètres de distance par section. Le réservoir est enterré à plus de 3 mètres de préférence, ce qui lui permet de bénéficier d'une température plus stable et plus importante, 12°C en moyenne d'énergie restituée à l'eau contenue dans sa chambre intérieure. L'eau bénéficie par ailleurs d'une inertie et d'un pouvoir d'échange thermique supérieur à celui du sol, ce qui lui permet finalement de favoriser et d'augmenter l'échange thermique collecté. Ce dispositif peut être employé, de préférence à partir d'un récupérateur d'eaux pluviales enterré et /ou d'une station ou micro-station d'assainissement des eaux usées. Ces dernières bénéficient d'une ressource inépuisable de recyclage des eaux usées pouvant être portées à température supérieure à 25°C. Ce dispositif peut tout à la fois intégrer une cuve de récupération d'eaux pluviales et/ou d'une cuve d'assainissement des eaux usées ou l'ensemble de ces réservoirs distincts, compartimentés dans le même système, pour optimiser à la fois, les rendements thermiques en modélisation chauffage et en rafraichissement. Ce système a pour vocation de récupérer et de restituer un 30 apport thermique important, judicieusement employé, par exemple, dans l'habitat, afin d'améliorer ou d'optimiser : a) La ventilation préchauffée/chauffée ou rafraîchie d'un local (bâtiment collectif, maison individuelle, serre, tertiaire, industriel...) 35 b) Un apport aéraulique calorifère afin de supprimer ou de réduire le dimensionnement d'un système de chauffage et/ou de climatisation. c) Rehausser une température seuil du débit d'air neuf entrant pour optimiser l'échange thermique d'une VMC double flux statique ou thermodynamique, utile pendant les périodes très froides ou très chaudes. d) Un apport en calories pour améliorer le COP (coefficient optimum de performance) d'un système de chauffage et /ou de climatisation, par exemple, PAC (pompe à chaleur à eau glycolée par exemple) et d'en réduire sa consommation d'énergie. e) Ventilation en mode hors gel � statique � sans production de chauffage et quelque soient les températures extérieures. f) Un apport calorifique dédié à un système de chauffage et/ou ECS (thermodynamique) accouplé au réseau aéraulique, permettant la fabrication d'eau chaude sanitaire, la rehausse en chauffage et en rafraîchissement. g) Et d'une manière générale à toute application, justifiant un apport en fluide air ou fluide liquide caloporteur modélisé en température. Sans toutefois faire appel à des moyens de conception compliqués et onéreux, on puisse concevoir aisément à la fabrication ou à la réalisation de ce dispositif, le ou les moyens de récupération, d'optimisation et de restitution thermique. A commencer par imaginer selon un premier aspect, un réservoir qui comporterait dans sa fabrication, l'intégration du ou de ces collecteurs, de section et de longueur prédéfinies, généralement utilisés dans le même matériau ( PEHD de qualité alimentaire, en acier inoxydable ou dans un tout autre matériau à fort potentiel d'échange thermique) annelés si possible, pour augmenter la surface d'échange thermique, avec le fluide (air ou liquide) circulant dans le collecteur et l'autre fluide (eau) contenu dans le réservoir. Envisager selon un deuxième aspect, complémentaire ou non, des moyens à la fixation simple, modulable et adaptable, des différents types de collecteurs de longueur et de sections différentes.35 Et par ailleurs d'autres moyens complémentaires, comme par exemple, des organes de rehausse ou d'optimisation thermique à ce même dispositif En premier lieu, le réservoir utilisé (cuve de récupération d'eaux pluviales, micro-station d'assainissement des eaux usées etc.) doit offrir des performances suffisantes liées à sa structure, pour respecter des critères tels que : A) La résistance et conductivité thermique du matériau, généralement utilisé en polyéthylène haute densité de qualité alimentaire, éventuellement en acier traité ou galvanisé, ou en tout autre matériau composite ... B) La cuve doit offrir de par sa forme, des cannelures importantes pour renforcer sa structure et augmenter les surfaces d'échange géothermique. Le réservoir ou cuve de récupération d'eaux doit intégrer le dispositif de préférence dans sa partie basse. On comprendra que la partie inférieure de ce dispositif doit contenir la quantité d'eau nécessaire et la maintenir pendant les phases d'utilisation (un purgeur à détection de niveau semble dans ce cas tout à fait indiqué et généralement utilisé par les fabricants de cuve ou de pompe). C) D'une manière générale, le réservoir doit intégrer de préférence à sa fabrication, les moyens utiles et adaptés à la conception du dispositif. On décrit à présent, à titre d'exemple non limitatif et selon plusieurs aspects, plusieurs modes de réalisation possible de l'invention, en référence aux figures annexées : La figure 1 est une vue schématique en coupe, d'adaptation du dispositif dans une cuve de récupération d'eaux pluviales. La figure 2 est une vue schématique en coupe, d'intégration du dispositif dans le même support avec échangeur thermique air/eau. La figure 3 est une vue schématique en coupe, d'intégration du dispositif dans le même support avec échangeur thermique aéraulique.35 La figure 4 ou 5 représente l'intégration des collecteurs à fluide liquide pour micro-station d'assainissement des eaux usées, fosse septique ou tout autre dispositif permettant cette faisabilité. La figure 1 représente un réservoir ou récupérateur d'eaux pluviales qui intègre à sa conception, des moyens de fixation des collecteurs prévus pour la circulation de l'air et /ou du fluide liquide caloporteur de section différente 1, 2. Des supports ou points d'attache 7 placés stratégiquement à l'intérieur de la cuve, sur les parois internes et sur les côtés pour libérer le soubassement et faciliter ultérieurement son entretien. Ces supports d'attache 7 ont pour fonction de stabiliser les collecteurs et de les positionner, de sorte à respecter une pente minimale de 2%, pour faciliter l'évacuation des condensats, indispensable pour l'utilisation de collecteurs à air 1. La cuve comprend dans sa description une trappe 4 qui permet son accès par le trou d'homme 3, permettant à la fois, d'assembler le, ou les collecteurs à air 1 et/ou à fluide liquide caloporteur 2 et son entretien ultérieur. La cuve doit respecter de par sa forme, des cannelures 8 pour augmenter sa surface d'échange thermique et le rayon de courbure des collecteurs à air pour limiter les contraintes liées aux pertes de charge. Par conséquent, sa forme et sa taille détermineront le débit d'air modélisé et d'autre part, la quantité d'eau proportionnelle, récupérable pour l'usage domestique. Nous savons par ailleurs que l'eau contenue dans le réservoir offre un coefficient d'échange thermique quatre fois supérieur à celui du sol. Nous pouvons en effet réduire la taille des collecteurs 1, 2 (section ou longueur) tout en conservant des rendements supérieurs à ceux du puits canadien. Dans la configuration qui intègre la modélisation de l'air neuf, le ou les collecteurs 1 doivent respecter une section plus importante que les collecteurs à fluide liquide 2, l'apport en air neuf est en premier lieu, absorbé par une borne d'admission 12 reposant généralement sur un socle 11, enterré à 1,5 mètres de profondeur de moyenne. Un collecteur d'admission d'air 10, intercalé entre la borne 12 et la cuve fait office de préchauffer ou inversement selon la saison et proportionnellement par rapport à sa longueur, le débit d'air est acheminé ensuite au coeur du dispositif. Nous pouvons imaginer dans le cadre de ce procédé, un dispositif qui intègre la borne d'admission d'air 12 directement à la cuve, non représentée par les schémas. Finalement, l'air traité, c'est-à-dire que celui-ci a subi lors de son passage dans le collecteur 1 immergé dans le réservoir, un préchauffage ou un rafraichissement, il est acheminé par un collecteur 5, en sortie du ledit dispositif pour être ensuite récupéré dans une installation aéraulique, utilisant une VMC double flux, par exemple. En second lieu, il est question de disposer des moyens 9 de raccordement hermétiques à certains endroits précis du réservoir, pour augmenter les combinaisons de raccordement des collecteurs 1 ou 2. L'épaisseur du réservoir, à ces endroits devra être respectée pour fixer des bouchons vissables, joints à lèvres spéciaux 9 etc. On peut imaginer des manchons spéciaux 9 prédéfinis pour permettre le raccord des collecteurs intérieurs/ extérieurs au réservoir (collecteurs pour la circulation d'air ou de fluide liquide caloporteur) ou l'utilisation de ces orifices avec joints à lèvres spéciaux pour étanchéifier les collecteurs d'un seul tenant (intérieur/extérieur à la cuve). Le dimensionnement de ces orifices et de ces moyens de raccordement peut de préférence, être défini en fonction des formats standards des constructeurs de ces collecteurs. La configuration qui intègre le collecteur à fluide liquide 2 (eau glycolée par exemple). Le procédé est similaire et éventuellement complémentaire à celui qui intervient dans la modélisation de l'air. En revanche, ce dispositif nécessite l'intervention d'un kit échangeur air/eau disposant d'une batterie pour convertir les calories apportées par le fluide directement à l'air neuf entrant dans l'habitat. Nous comprenons que ce fluide circule dans un collecteur ou couronne 2, généralement utilisé en PEHD et en circuit fermé, par conséquent, le réservoir doit comprendre deux orifices avec joints à lèvres spéciaux ou de raccords hermétiques 9, pour l'entrée et la sortie du ledit collecteur 6. La figure 2 représente un réservoir ou récupérateur d'eaux pluviales, qui intègre à sa fabrication, un collecteur ou cavité spéciale moulé 1 bis éventuellement dans le même matériau, ledit collecteur 1 bis a pour vocation la circulation de l'air ou éventuellement du fluide liquide caloporteur. Cette figure reprend en plus des mentions indiquées à la figure 1, un collecteur d'air extrait (vicié) 6 bis provenant de l'habitat, généralement de son système aéraulique, il achemine l'extraction de cet air vicié, généralement à des températures supérieures à celles contenues dans le dispositif, pour stabiliser ou rehausser la température de l'eau stockée dans le réservoir, par l'intermédiaire d'un échangeur thermique air/eau 7 bis. Enfin, l'air extrait après son passage dans ledit échangeur et appauvri de ses calories, est finalement évacué dans un collecteur 13 bis à l'extérieur du dispositif, soit directement dans l'air extérieur ou soit récupérable, là encore pour d'autres applications... La figure 3 représente un réservoir ou récupérateur d'eaux pluviales en rappel des figures 1 et 2, qui intègre la possibilité d'installer un échangeur aéraulique air/air ou air/air/eau, sous la forme de préférence, d'un caisson détente 7 ter. Cet échangeur 7 ter a pour objet d'utiliser les vecteurs airs et éventuellement de l'eau stockée pour préchauffer ou rafraîchir préalablement soit une circulation d'air neuf ou un fluide liquide caloporteur. Nous disposons dans ce cas présent, d'un échangeur thermique aéraulique 7 ter qui récupère l'air extrait vicié 6 bis des locaux pour transférer, via le principe d'échange thermique en courant croisé, les calories à l'apport en air neuf entrant 5 et éventuellement dans le fluide liquide contenu dans le réservoir. Grâce à l'invention, ce double apport calorifique statique, c'est- à-dire, l'énergie géothermique accumulée dans le fluide liquide, contenu dans la chambre intérieure du dispositif et les calories de l'air extrait 6 bis des locaux constituent ensemble, une fourniture calorifique suffisante pour rehausser et optimiser le préchauffage de la provision en air neuf, quelque soient les températures extérieures. Enfin, cet apport en air neuf constitue un seuil en température suffisant, pour optimiser, par exemple, le transfert calorifique de la VMC double flux avec de faibles écarts en dixièmes de degrés, compris entre la température d'ambiance ou de consigne de l'air extrait des locaux et de la température de l'air neuf traité, entrant dans les locaux 5. De manière optionnelle, on peut aussi bien coupler au dispositif et de manière complémentaire, un apport en rehausse thermique, non représenté par les schémas, par l'intermédiaire d'une énergie renouvelable telle que la production en énergie solaire thermique circulant sous la forme d'un fluide caloporteur, converti dans l'échangeur, soit pour rehausser, si cela est nécessaire, l'air neuf et/ou le fluide caloporteur circulant au sein même du dispositif. Grâce à ce procédé, il est possible de parvenir également à l'équilibre des températures de l'air extrait et de l'air neuf entrant, dans l'habitat, en toute saison, avec par exemple, pour seul appareillage, une VMC double flux statique accouplée au dispositif. Cet apport en air neuf 5 récupéré ensuite dans le réseau aéraulique constitue désormais un seuil en température utile, pour permettre une capacité dominante de chauffage ou de rafraîchissement statique, qui peut être suffisant pour couvrir les volumes et les déperditions thermiques des locaux, nous pouvons imaginer différents moyens de rehausse énergétique, liés à la fois à l'environnement domotique, l'isolation ou d'exposition de l'habitat et/ou provenant d'un système de chauffage d'appoint, pour maintenir la régulation de la température de consigne des locaux, par exemple. La figure 4 représente un réservoir ou micro-station d'assainissement des eaux usées, qui intègre de préférence à sa fabrication, un collecteur à fluide la caloporteur. Il semble dans ce cas plus judicieux d'intégrer et d'immerger des collecteurs à fluide liquide la que des collecteurs à air, pour des raisons de sécurité sanitaire. En effet, l'eau contenue dans ces réservoirs est concentrée en bactéries aérobies et germes de différentes natures. Dans ce cas présent, cette figure représente une station d'épuration qui a pour vocation de collecter 2a l'ensemble des eaux usées domestiques. Elle fonctionne suivant le principe des boues activées, généralement constituées ou séparées 9a de deux cuves, reliées entre elles par un tuyau 3a. Son fonctionnement reprend les principes fondamentaux de l'épuration, avec dans la première cuve 4a (bassin d'activation), un moteur 5a et une turbine 6a qui assurent une oxygénation forcée, tout en créant une aspiration des effluents qui sont au fond du bassin de clarification 7a, pour créer une circulation entre les deux bassins, l'excédent des effluents assainis sont évacués 10a dans une zone d'épandage et /ou éventuellement récupérables pour d'autres applications. Ce brassage des effluents favorise le développement de bactéries aérobies, qui accélèrent la biodégradation des matières organiques. Cependant, le processus de biodégradation est synonyme de concentration inépuisable en chaleur importante, contenue dans chacun des bassins 4a et 7a. Le dispositif reprend dans cette configuration, l'intégration de collecteurs à fluide la, généralement utilisés dans le même matériau et éventuellement positionnés dans le bassin de clarification 7a, isolé de préférence, d'une double peau thermique 8a, puisque la température des eaux contenues dans chaque bassin est supérieure à l'environnement extérieur de la cuve. Ce dispositif reprend dans ce cas présent, le principe d'installation avec un échangeur air/eau (glycolée) ou appelé � puits canadien à eau glycolée �. Par ailleurs, on peut équiper le bassin de traitement des eaux usées 4a d'un matelas à bulles ou appelé bulleur d'oxygénation, immergé de préférence dans sa partie inférieure. Ce matelas comparable aux systèmes de matelas à bulles utilisés notamment pour les spas, a pour rôle de récupérer le débit d'air extrait aéraulique, raccordé de l'habitat au dispositif, en partie ou en totalité, pour oxygéner et activer la biodégradation naturelle des boues. Toutefois, on comprendra que ce dispositif est en mesure d'apporter des rendements supérieurs dans la modélisation de chauffage, comparés à ceux, réalisés par une cuve de récupération d'eaux pluviales. A contrario, la température du fluide caloporteur est trop importante pour assurer un échange thermique confortable en rafraîchissement. Bien entendu, l'énergie contenue dans le fluide caloporteur récupéré à partir du dispositif, peut être utilisé dans bien d'autres applications, notamment pour optimiser les performances d'une pompe à chaleur à eau glycolée, par exemple... La figure 5 représente un réservoir ou fosse septique (toutes eaux) qui reprend globalement le ou les mêmes procédés, que la station ou micro-station d'épuration des eaux usées, désigné ci-dessus. Ce dispositif a pour vocation de collecter les eaux usées domestiques 2b, qui vont subir un prétraitement dans la chambre de décantation 4b, pour être ensuite acheminées dans la chambre de traitement 3b, le trop plein est évacué à l'aide d'une pompe de relevage 5b dans un tuyau de sortie 6b vers un système d'épandage, par exemple. Là encore, il semble judicieux de disposer les collecteurs lb dans la chambre de traitement 3b, qui vont pouvoir récupérer et restituer une température importante, convertie ensuite dans l'échangeur air/eau pour préchauffer l'apport utile en air neuf entrant, par exemple. Grâce à l'invention, l'apport en air neuf dédié généralement pour la ventilation des locaux ne constitue plus une contrainte, bien au contraire, un atout appréciable, pour assurer à la fois, la qualité et la quantité de l'air hygiénique et les possibilités de modéliser ledit air neuf en préchauffage/chauffage et rafraîchissement complet des locaux. Nous comprenons dès lors, que la fourniture chauffage et de rafraîchissement peut être assurée en partie ou en totalité par le dispositif, de manière statique ou thermodynamique, avec pour principale dépense en énergie primaire électrique, la consommation des circulateurs et/ou des ventilateurs d'extraction et d'insufflation d'air dans le réseau aéraulique. Ce qui a pour impact de réduire considérablement les besoins en fourniture énergétique, pour parvenir à rehausser et réguler la température de consigne des locaux. Par conséquent, il semble judicieux d'équiper le réseau aéraulique ou la VMC double flux, pour l'appoint thermique éventuel, d'une batterie électrique ou d'eau chaude et/ou d'un système thermodynamique (pompe à chaleur) pour assurer le maintien de la température d'ambiance et couvrir les déperditions thermiques relatives des locaux. Dans la configuration utilisant une station ou micro-station d'épuration des eaux usées, la couverture chauffage peut être assurée en totalité par ce dispositif. D'autre part, la présente invention offre la particularité et l'avantage d'utiliser un réservoir tampon hybride, qui permet en plus d'augmenter les rendements thermiques d'un puits canadien standard, de combiner les fonctions pour lesquels, ces réservoirs ont été conçus. Une cuve compacte et hybride, compartimentée ou séparée des fonctions : récupération d'eaux pluviales et d'assainissement des eaux, pour la modélisation chauffage/rafraîchissement, semble particulièrement indiquée en termes d'optimisation, dans le cadre de ladite invention. II va de soi que l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits ci-dessus à titre d'exemple mais qu'elle en embrasse au contraire toutes les variations de réalisation. REVENDICATIONS1. Procédé hybride de chauffage / refroidissement caractérisé en ce qu'on utilise un réservoir tampon thermique, comportant des orifices d'entrée et de sortie des collecteurs immergeables dans sa chambre intérieure, accouplés éventuellement d'organes d'optimisation thermique pour la modélisation en température des fluides caloporteurs airs/ eau. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le réservoir tampon récupère et restitue une source d'énergie géothermique (récupérateur d'eaux pluviales enterré) et/ou une source de chaleur biochimique et aquathermique (micro-station/station d'assainissement des eaux usées, fosse septique...) 3. Procédé selon l'une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce qu'on utilise des énergies renouvelables de façon couplée ou complémentaires comme sources d'énergies principales primaires. 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'on réalise ledit échange thermique avec de l'air (1, Ibis) provenant en partie ou en totalité d'un apport extérieur au logement et/ou à partir d'un fluide liquide, circulant dans le(s) collecteur(s) approprié(s) (2) immergés dans le fluide liquide caloporteur contenu dans la chambre intérieure du réservoir tampon. 5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'on chauffe ou refroidi le ou les collecteurs à air ou à fluide liquide caloporteur, par échange thermique avec le fluide liquide contenu dans le réservoir tampon et de façon couplée, si cela est nécessaire, par échange thermique avec l'air vicié (5, 7 bis et ter) extrait du logement et/ou d'un fluide caloporteur, baissé ou monté en température, acheminé éventuellement par une installation de panneaux solaires thermiques ou refroidi par une pompe à chaleur, par exemples.35 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le dispositif accumule une quantité d'énergie à température stable ou modifiable, restituée par un volume utile du fluide liquide caloporteur (eaux pluviales, eaux usées) dédié dans son compartiment intérieur. 7. Dispositif pour la mise en oeuvre du ou des procédés selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un réservoir tampon thermique, sous la forme et fonction, soit d'une cuve de récupération d'eaux pluviales (Fig. 1, 2 et 3), soit de station ou micro-station d'assainissement des eaux usées (Fig. 4), soit de fosse septique (Fig. 5), soit d'une manière générale, sous la forme d'une cuve ou réservoir permettant cette faisabilité. 8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que la cuve propose la forme d'un système hybride, compartimenté, de sorte pour séparer les rendements thermiques et les fonctions récupération d'eaux pluviales et d'assainissement des eaux usées, par exemple. 9. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 8, caractérisé en ce que le réservoir tampon � géothermique � comprend des moyens pour optimiser sa propre surface de contact dans le sol, des cannelures (8) semblent indiquées, par exemple, pour augmenter à la fois, la surface d'échange thermique et le renfort de la structure. 10. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que le réservoir tampon comporte des orifices (9) d'entrée et de sortie desdits collecteurs (Fig.1) (1, 2) à plusieurs endroits pour augmenter les possibilités de montage des moyens de raccordement intérieur/ extérieur desdits collecteurs. 11. Dispositif selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte le ou les moyens d'adaptation (7, 9, 13) et/ou d'intégration des collecteurs (la, b, bis) et éventuellement des accessoires d'optimisation thermique complémentaires (7bis, ter).