FR 2932684 A1 20091225 FR 0803507 A 20080623 Indication du domaine technique de l'invention. La présente invention concerne la désinfection des réseaux hydrauliques sanitaires neufs avant livraison tel que prévu par la legislation, avec un système mobile d'injection de chlore dosé à 100 ppm Indication de l'état de la technique antérieure faisant ressortir le problème posé Actuellement les installations hydrauliques sanitaires neuves ne sont jamais désinfectées avant livraison tel que le prévoit la législation, soit par méconnaissance des textes en vigueurs, soit parceque l'opération de désinfection est éffectuée de manière empirique par des opérateurs peu compétents, n'appliquant pas la procédure et les désinfectants spécifiés dans la Circulaire DGS/SD7A/SDSC/DHOS/EA n° 2002/243 du 23/04/02, Tableau n° 2 du Ministère de la Santé. Un exposé de l'invention permettant la compréhension e la solution technique apporté au problème technique posé. Le système disposé à côté de l'arrivée d'eau du réseau hydraulique sanitaire à traiter est raccordé sur celui-ci. La manchette de raccordement comprend le capteur de contrôle de pression, le contrôleur de débit volumétrique à impulsions, le clapet anti-retour, et la canne d'injection. Le chariot supporte la pompe doseuse, ainsi que le coffret intégrant l'automate d'analyse et de gestion de la dite pompe . En fonction du soutirage de chaque point d'eau à désinfecter, l'automate pilote la pompe doseuse qui injecte la quantité calculée d' hypochlorite de sodium à 36° chlorométrique suceptible d'apporter à tout le circuit hydraulique sanitaire les 100 ppm nécessaire. L'équipement de traitement permet de controler le débit et la pression du réseau a traiter, et d'injecter par le biais de la pompe doseuse la quantité de chlore qui sera véhiculé dans la tuyauterie par l'eau froide sanitaire transitant par celui-ci. Chaque point d'eau ouvert puis fermé, fera varier le débit ainsi que la pression dans le réseau. En cas d'arret de l'arrivée d'eau sur le circuit principal le clapet anti-retour empèche le mélange chloré de retourner dans le réseau public. Proportionnellement au débit de passage et à la pression du réseau, la pompe doseuse, pilotée par l'automate, injecte proportionnellement la quantité de chlore. Tous les paramètres de débit, de pression, d'impulsions de dosage, d'unité de temps sont stockés dans la mémoire de l'automate, et sont restitués sous forme de compte rendu dans un ordinateur, par le biais d'un logiciel d'exploitation. En cas de problème ou de dysfonctionnement le système génère une alarme horodatée sur site et en mémoire. L'équipement peut être raccordé sur une ligne téléphonique analogique. En ce cas, tous les paramètres controlés peuvent être suivit en temps réel, pour toute la durée de la prestation de désinfection. Ce raccordement n'est en aucun cas obligatoire, l'équipement étant totalement autonome. L'équipement nécessite une alimentation électrique de 230v, et dispose d'une sauvegarde par batterie. Une brève présentation des différentes figures constituant le dessin, Cette invention sera mieux explicitée, et son concept apparaîtra plus clairement avec le descriptif suivant associé à I'exemple ci-annexé en référence figure 1. La figure 1 montre l' équipement mobile (5) disposé à proximité du réseau hydraulique sanitaire à désinfecter. La manchette d'injection et de contrôle insérée sur la conduite principale (10) du réseau hydraulique sanitaire à traiter comporte le capteur de pression (1), le contrôleur de débit volumétrique impulsionnel (2), le clapet anti-retour (3), et la canne d'injection (4). L'équipement mobile (5) supporte le coffret (6) intégrant l'automate, la pompe doseuse (7), avec sa lance d'aspiration (8) positionnée dans un bidon (9) de 20 litres hypochlorite de sodium à 36° chlorométrique. L'équipement mobile (5) de désinfection assure le contrôle et le fonctionnement des paramètres suivants : - Contrôle de la pression hydraulique(1) du réseau sur une plage de 0 à 16 bar - Mesure du débit volumétrique (2)entrant dans une plage de 11/h à 70 m3/h. - Analyse du coffret qui pilote la pompe doseuse (7) en fonction des calculs - Commande de la pompe doseuse (7) qui aspire le chlore au travers de la lance dans le bidon (8) et l'injecte par la canne d'injection (4) sous une plage de 1 à 50 litres à l'heure avec une contrepression de 3 à 20 bar. Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation. L'équipement mobile comprend un coffret principal assurant l'automatisme et la traçabilité, en relation avec la manchette d'injection et de contrôle. Susceptible d'application industrielle.. Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné à assurer la désinfection des réseaux hydrauliques sanitaires neufs, par procédé de chloration à 100 ppm, conformément à la législation en vigueur. Autres caractéristiques intéressantes Les différents capteurs renseignent I'automate par le biais de signaux analogiques (0-10V), et de signaux tout ou rien impulsionnels. 45 Revendications1) Dispositif de traitement de désinfection des réseaux hydrauliques sanitaires neufs, caractérisé en ce qu'il se présente sous forme d'unité mobile (5) comprenant un coffret (6) d'automatisme qui assure le contrôle de la pression (1) du réseau, son débit volumétrique (2), et qui tenant compte de ces éléments pilote la pompe doseuse (7) qui récupère par sa lance d'aspiration (8) dans un bidon d'hypochlorite de sodium à 36° chlorométrique, le chlore qui sera injecté dans le reseau hydraulique sanitaire (10) par le biais de la canne d'injection (4). Le clapet anti retour (3) protège le reseau public en cas d'arret de la distribution par celui-ci. 2) Dispositif selon la revendication 1 dans lequel le dit automate gère les capteurs de pression et de debit volumétrique, afin de réguler la cadence de la pompe d'injection qui se procure du réactif chloré dans un bidon afin de l'envoyer dans le réseau hydraulique avec une proportion calculée en fonction du nombre de points d'eau ouverts. 3) Dispositif selon la revendication 2 dans lequel les différents capteurs renseignent l'automate par le biais de signaux analogiques 0-10v, et de signaux tout ou rien impulsionnels. 4) Dispositifs selon la revendication 3 dans lequel l'analyse et la gestion des valeurs mesurées permettent à l'automate de réguler le système d'injection, et de mémoriser la phase de fonctionnement afin d'en assurer ulterieurement un compte rendu informatique. 5) Dispositif selon les revendications précédentes dans lequel la valeur injectée de manière continue dans le circuit hydraulique sanitaire neuf, se situe aux 35 aux environs de 100 ppm de chlore. 6) Dispositif selon les revendications précédentes dans lequel les mesures et les fonctions sont mémorisées dans la mémoire de l'automate, et présentées sous 40 formes de compte rendu dans le journal du logiciel d'exploitation. 7) Procédé pour la désinfection momentanée d'un réseau hydraulique sanitaire caractérisé en ce que l'on met en oeuvre le dispositif selon les revendications 45 précédentes et dans lequel on paramètre une valeur de chlore à maintenir constante dans le dit réseau hydraulique sanitaire et dont la justification de la réalisation est rapportée par le compte rendu informatique de l'automate.