FR 2939498 A1 20100611 FR 0806301 A 20081204 l~rllI _ lp%_ dL LVnlat1on11CI ul IL Se dispositif a la particularité de se monté sur une installation existante sans changer celle-ci ou très peut la modifier FIG 1 Le principe est simple on fais passé l'eau venant du capteur solaire (6) circulant grâce a une pompe chauffage (4) dans un échangeur a plaquette ECS (1) qui va transmettre sa chaleur par échange thermique a l'eau sanitaire du cumulus (2)par circulation a l'aide d'une pompe sanitaire (5) qui va préchauf- -10 fer ou chauffé l'eau sanitaire en fonction de l'ensoleillement puis alimenter la chaudière ou cumulus(15) en eau préchauffé ou suffisamment chaude pour que la chaudière ne déclenche pas Il se branche en parallèle sur un cumulus (2) électrique branche au réseau EFS (16) dont on aura au préalable neutralisé la résistance de chauffe -15 Puis le départ eau chaude sanitaire (20) de celui-ci est branché en série sur l'arrivé d'eau froide de la chaudière (14) se qui permet en hiver de préchauffé l'eau du réseau (16) la chaudière (15) fait le complément ( fuel ou gaz électricité ) pour obtenir la température d'utilisation désiré Et quand l'eau stocké dans le ballon (2) est suffisamment chaude (suivant ensoleillement) la chaudière ne d'éclanche pas grâce au sonde de T° dont les chaudière son équipée Ou il peut très bien se monter en série sur un cumulus existent On peut alors alimenter le réseau ménagé eau chaude sanitaire (17) pré-,e5 voir sur celui-ci une centrale thermostatique pour limiter la chaleur par sécu- rité Mise en route et sécurité L'échangeur est piloté par une sonde (7) capteur (6) avec plage de chauffe de 15° a 90° branché en série avec la sonde (8) de sécurité surchauffe cumulus (2) le tous alimentant les deux pompe (4) et (5) FIG 2 Cette ensemble est raccordé a un disjoncteur différentiel (22) FIG2 et une horloge journalière (23) fig2 programmable sur les plage horaire de mise en route en fonction des saison Il utilise de l'eau du réseau sanitaire pour remplir le panneau solaire (21) 35 du capteur et il se vide a chaque foi que l'installation ne fonctionne pas, cette eau est stocké dans le vase de rétention (3) FIG 1 de plus sa le mais hors gel par grand froids cela évite de mettre des produits antigel ou caloporteur ICl 2 Dispositif de préchauffe ou de production d'eau chaude sanitare ( ECS ) à l'aide d'un capteur solaire thermique. Dispositif caractérisé en se qu'il produit de l'eau chaude sanitaire à l'ai-de d'un échangeur à plaquette thermique (1) extérieur au ballon de distribution (2) Dispositif caractérisé en se qu'il réchauffe progressivement l'eau chaude sanitaire (ECS) du ballon de distribùtion (2) de 200,300,500,litres ou plus. Dispositif caractérisé en se qu'il se programme manuellement (23) sur les plage horaires de fonctionnement en fonction des saisons. Dispositif caractérisé en se que le circuit primaire solaire (6) se vide dans un vase de rétention (3) lorsque le système ne fonctionne pas Revendications1 ) Dispositif de préchauffe ou de production d'eau chaude sanitaire (1'CS) à l'aide d'un capteur solaire thermique. 2 ) Dispositif suivant la revendication 1, caractérisé en cc qu'il produit de I'eau chaude sanitaire à l'aide d'un échangeur à plaquette thermique (1) extérieur au ballon de distribution (2). 3 ) Dispositif suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en cc qu'il réchauffe progressivement l'eau chaude sanitaire (ECS) du ballon de distribution (2) de 200. 300, 500 litres ou plus. 4 ) Dispositif suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il se programme manuellement (23) sur les plages horaires de fonctionnement en fonction des saisons. ) Dispositif suivant la revendication 4, caractérisé en ce que le circuit primaire solaire (6) sc vide dans un vase de rétention (3) Iorsque le système ne fonctionne pas.