FR 2916043 A1 20081114 FR 0703329 A 20070510 10 15 20 25 30 DESCRIPTION Le brevet consiste à développer une solution complète et globale depuis l'acquisition des données à contrôler jusqu'à la visualisation par affichage direct ou/et par transmission via Internet et/ou la ligne téléphonique de différentes informations afférentes à la consommation de l'eau, gaz, électricité et téléphone ainsi que des données concernant la sécurité des personnes telles que la détection de fumée, de fuite de gaz, de chaleur excessive et de pollution. Une sirène se déclenchant lors d'une intrusion non souhaitée est aussi présente. Suivant les versions du produit, un interphone ou un Vidéophone est présent. Des informations telles que la date, l'heure, les températures intérieure et extérieure existent. Ce système est destiné à être placé dans tout local que ce soit un logement, un bureau, une usine, un commerce, etc. (la liste n'étant pas exhaustive). Ce système est destiné au consommateur afin que ce dernier ait une information en temps réel de ses différentes consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone. Il est en effet avérer que le fait d'avoir cette information permet une diminution pouvant aller jusqu'à -20% de la consommation normale. Hormis le fait que cette diminution fera baisser le total des factures, cette diminution contribuera aussi à garder notre planète plus propre pour les générations à venir. L'originalité de ce produit réside dans le fait qu'il offre une solution globale depuis l'acquisition des données jusqu'à leur visualisation. En effet, l'installation d'un boîtier unique suffit afin de pouvoir visualiser ces différentes informations. Actuellement, les différents compteurs relatifs à l'eau, le gaz et l'électricité sont très souvent placés dans des endroits mal aisés et difficiles d'accès et donc la visualisation des consommations n'est guère possible. En ce qui concerne la consommation téléphonique, bien souvent elle n'est connue qu'à la réception de la facture. Aussi, pour obtenir ces différentes informations, le consommateur a besoin, actuellement, de faire intervenir différents prestataires : sociétés spécialisées dans la sécurité pour la pose d'une alarme anti-intrusion - électricien pour la pose d'un compteur électrique -plombier pour la pose d'un compteur de gaz sociétés spécialisées dans la pose des compteurs d'eau individuels sociétés spécialisées dans la sécurité incendie. Et malgré ces différents intervenants, la prise en compte de la détection de la pollution à l'intérieur du local n'était jamais prise en compte. Or, les études montrent que l'intérieur des locaux est souvent plus pollué que l'extérieur : présence de produits de nettoyage, présence de colle, .... Le résultat de cet état des faits était que le consommateur se retrouvait avec plusieurs appareils. Avec le présent produit, le consommateur aura toutes ces informations concentrées au même endroit et faciles d'accès. Sur l'écran du produit, il apparaît clairement û voir figure 1: 1 û les consommations totales et cumulées entre deux instants de l'eau, gaz, électricité et téléphone. (2) Les consommations totales sont identiques à celles qui figurent sur les compteurs officiels . Elles sont réglées à l'installation de l'appareil et ne peuvent, en aucun cas, être modifiées par l'utilisateur. Un dispositif de détection de fraude est d'ailleurs présent afin de surveiller ce point. La remise à zéro des consommations cumulées est possible par le consommateur, à l'aide du bouton de réglage. En cas de surconsommation d'un des fluides, un voyant lumineux rouge s'allume en vis-à-vis du fluide concerné. Deux possibilités existent concernant la prise en charge de la surconsommation : soit il y a une sonde de température extérieure et la consommation moyenne est calculée en fonction des conditions climatiques extérieures soit une consommation moyenne est préprogrammée (elle peut être modulée en fonction des saisons) et toute variation à la hausse entraîne automatiquement le déclenchement du voyant lumineux. 2û des détecteurs de fumée, de gaz (en cas de fuite), de chaleur et de pollution. 5 En fonction de la configuration du local (nombre de pièces, présence ou non d'étages,...), un ou plusieurs détecteurs seront installés. (3) 3 û l'affichage de l'heure, date, température (intérieure et extérieure) (4) 4 û une sirène à différentes tonalités en fonction de la détection (5). û la partie interphone ou Vidéophone (en fonction de la version choisie) (6). 10 Ce produit s'inscrit dans toute une gamme de produits. Aussi en fonction du modèle, certaines applications peuvent ne pas être proposées. Présentation du produit : Le projet consiste donc à développer une solution complète depuis l'acquisition des données jusqu'à leur visualisation sur l'écran du produit. I û Données relatives aux consommations : 20 Nous ne traiterons, dans cette partie, que l'acquisition des données relatives à l'eau, le gaz, l'électricité et le téléphone. 1 û Acquisition des données à partir des différents compteurs officiels -voir figure 2: L'acquisition de ces données se fera à partir des compteurs officiels. Il est bien entendu 25 qu'aucune modification ni aucune intervention sur ces compteurs ne doit être pratiquée. Plusieurs solutions existent afin d'acquérir les données de ces compteurs, comme par exemple : l'ajout d'un deuxième compteur à la sortie du compteur officiel 30 l'ajout d'un capteur à Effet Hall en ce qui concerne les compteurs électriques e1: téléphoniques et un débitmètre électromagnétique en ce qui concerne les compteurs de gaz et d'eau. 15 Ces différents compteurs sont dans la majorité des cas dispersés et certains se trouvent à l'extérieur du local (par exemple, les compteurs d'eau et de gaz). Aussi, une fois les données relevées à l'aide des différents capteurs, il faut les faire transiter, soit par voie filaire ou par voie hertzienne. Cette partie sera détaillée dans le paragraphe suivant. 2 ù Transmission des données ù voir figure 3 : Une fois l'acquisition des données relatives aux divers compteurs effectuée, il faut transmettre cette information au compteur pour traitement et affichage. Cette transmission pourra se faire de façon filaire ou hertzienne. La solution filaire étant plus sure sera à privilégier autant que possible. Mais, étant donné que le produit sera installé dans tout bâtiment existant ou neuf, les deux versions sont développées. Pour la version sans fil, il existe un dispositif afin de s'affranchir des ondes parasites. De même pour cette version, des amplificateurs sont à placer afin qu'il n'y ait pas trop de perte de signal. 3 ù Traitement et affichage des données ù voir figure 4: La consommation de ce produit devra être la plus faible possible : il faudra veiller à prendre les composants qui répondent à cette exigence. Une fonction veille sera activée en cas de non consommation prolongée du fluide 20 concerné. Sur l'écran du produit, doit afficher : la consommation cumulée depuis le dernier relevé ou depuis la dernière remise à zéro de cette valeur, la consommation totale qui est affichée sur le compteur officiel sous forme 25 digitale des différents fluides mentionnés ù à savoir l'eau, le gaz et l'électricité. Afin de pouvoir détecter une éventuelle surconsommation, la consommation moyenne par fluide est calculée. Seule la consommation journalière peut être remise à zéro : aucune action ne peut 30 être produite sur l'affichage de la consommation totale. En cas de surconsommation, un signal lumineux puis sonore est présent en vis-à-vis du fluide concerné. La notion de surconsommation peut revêtir deux aspects : 1 ù le client définit une consommation moyenne entre deux relevés et sera considérée comme surconsommation , toute consommation excédentaire à cette valeur prédéfinie. 2 ù la consommation moyenne entre deux relevés est calculée, et dans ce cas est considérée comme surconsommation , toute consommation moyenne qui dépasse cette valeur calculée. En ce qui concerne le compteur d'eau, la détection d'une fuite se traduit par le fait qu'il y a un écoulement continu d'eau. Aussi, tout écoulement d'une durée supérieure à 4 (quatre) heures de façon continue doit être considérer comme une fuite et activé le signal. Un mode initialisation est aussi à prévoir. Durant le mode initialisation , il sera 15 possible d'écrire dans les différents compteurs. Le mode initialisation ne sera accessible qu'une seule fois, lors du branchement du compteur dans l'habitation. Un mode maintenance est prévu. Dans ce mode, certaines fonctionnalités via les registres sont accessibles. Le produit est alimenté soit par le secteur avec présence d'une batterie qui prend le relais en cas de coupure d'électricité, soit par une pile au Lithium afin de s'affranchir des problèmes de coupure d'alimentation. En cas d'alimentation par pile, un témoin d'usure des piles est présent. Toute une gamme de produits de compteurs est développée. Aussi, il faut s'assurer que le micro processeur choisi initialement fait bien partie d'une classe de micro processeurs afin de s'assurer de la compatibilité pin à pin, fonctionnelle, de tension,... de ces composants. Les diverses informations affichées sur l'écran du produit sont destinées à être lues en direct. Mais, la communication via l'ordinateur et/ou la ligne téléphonique afin de lire les différentes données et de faire la remise à zéro de certaines consommations. 20 25 30 II û Données relatives aux différents détecteurs concernant la sécurité des personnes : Dans cette partie, nous ne traiterons que des données relatives à la sécurité des personnes. 1 - Acquisition des données à partir des différents détecteurs û voir figure 5 : 5 Différents capteurs seront placés à différents endroits du local afin, de détecter : la présence de fumée, la fuite de gaz, une élévation excessive de la chaleur une présence de pollution à l'intérieur du local. 10 Concernant l'alarme anti-intrusion, le choix de la technologie s'est porté sur le système le moins encombrant. Le système est constitué d'un détecteur infra rouge pour les personnes qui est relié à une alarme et un témoin lumineux sur la face avant du boîtier. 15 2 û Transmission des données : Le même principe que pour la transmission des données relatives aux compteurs est appliqué. 3 û Traitement et affichage des données : 20 Lors de la détection par un capteur d'une anomalie, un voyant rouge puis une alarme sonore retentissent à partir du boîtier. Un bouton de désactivation/arrêt est disponible en vis-à-vis de chaque alarme. Il est automatiquement réarmé après une certaine période. 25 III û Vidéophone ou interphone : Suivant les versions du produit, un Vidéophone ou un interphone est proposé. La technique la plus simple concernant cette fonctionnalité a été retenue. La présence de cette fonction contribue à la sécurité des personnes. 30 Revendications : 1) Dispositif offrant une solution globale concernant le contrôle la consommation de l'eau, gaz, électricité et téléphone ainsi les éléments de la sécurité. 2) Dispositif selon la revendication 1 permettant de visualiser sur un même boîtier toutes les données prélevées. 3) Dispositif selon les revendications 1 et 2 offrant une solution globale destinée au consommateur de façon individuelle. 4) Dispositif selon les revendications 1, 2 et 3 offrant une solution globale allant de l'acquisition de la donnée à l'affichage de cette dite donnée en passant par sa transmission caractérisée par la transmission filaire ou sans fil. 5) Dispositif selon la revendication 4 caractérisé par un affichage direct ou une 15 transmission par téléphone ou PC. 20 25 10 30