FR 2906013 A1 20080321 FR 0608126 A 20060914 -1- La présente invention concerne un dispositif d'interconnexion hermétique sous vide pour le montage d'un appareil de climatisation bi bloc mural. La connexion entre l'unité intérieure et extérieure se fait traditionnellement par une liaison en cuivre qui se raccorde à l'unité extérieure et intérieure par un écrou à serrer sur filetage. Le raccordement ainsi réalisé nécessite l'intervention d'un frigoriste pour limiter les risques de dégazage dans l'atmosphère et effectuer le tirage au vide de l'installation. Le dispositif selon l'invention élimine la présence d'humidité dans le système et donc ne nécessite pas de tirage à vide et il assure une étanchéité parfaite et permet même de part sa conception après démontage de l'appareil d'éviter tout dégazage dans l'atmosphère. Ce système de raccordement comporte 2 liaisons en cuivre isolé (9 et 10 Fig. 1 et Fig.2), 4 connecteurs / adaptateurs à monter sur les 4 vannes d'origine à la sortie de l'unité intérieure et extérieure (5. 6. 7. 8. Fig.1), les liaisons sont opturées par un système totalement hermétique sur ressort (détail A Fig.5) qui s'ouvre lorsque la liaison est parfaitement raccordée au pas de vis de l'unité intérieure et extérieure ce qui interdit tout défaut de serrage pouvant causer des micro fuites. Ces 4 raccords présentent un clapet de fermeture sur ressort (5. 6. 7. 8. Fig 1 et Fig3) et se raccordent aux 2 liaisons frigorifiques (9 et 10 Fig.1 et Fig2) qui sont sous vide et c'est une fois que le serrage sur le pas de vis des connecteurs / adaptateurs (Fig.3) est parfaitement effectué que le fluide frigorifique peut circuler dans le système de climatisation bi bloc. Pour assurer la mise sous vide totale de l'unité intérieure, les tubes frigorifiques qui sortent de l'unité intérieure sont équipés à leurs extrémités de vannes d'ouverture et de fermeture (Fig. 4) qui permettent après le raccordement des liaisons frigorifiques (9 et 10 Fig.1 et Fig.2) sur ses vannes d'ouvrir le circuit et de faire circuler le fluide de l'unité intérieure à l'unité extérieure. Ce système de connexion permet d'éviter toute manipulation du gaz sur des machines pré chargées en gaz ( gaz contenu dans le compresseur de l'unité extérieure) et évite une mise en ;service qui consiste en l'extraction du gaz, tirage au vide et réintroduction du gaz interdisant par conséquent tous risques de dégazage lié à de fausses manipulations ou à un défaut de matériel. 2906013 -2- La longueur admissible des liaisons frigorifique (Fig.2 ) est comprise entre 3 mètres et 5 mètres. Au-delà un appoint en gaz sera nécessaire. Ce système de connexion peut être étendu à des appareils du type bi-split, tri split, le principe de fonctionnement lui reste le même. 2906013 -3Les dessins annexés illustrent l'invention : La figure (5. 6. 7. 8. Fig.1 et Fig.3) représente : Les 4 connecteurs / adaptateurs La figure (9 et 10 Fig.1 et Fig.2) représente : 5 Les 2 liaisons frigorifiques et le principe de raccordement La figure (Fig.4) représente : Le système de vannes d'ouverture / fermeture monté sur les tubes frigorifiques à la sortie de l'unité intérieure. La figure ( Fig.3 et détail B Fig.5) précise la forme et la composition 10 détaillée des connecteurs adaptateurs et la figure (Fig.2 et détail A Fig.5) illustre le système de connexion des 2 liaisons frigorifiques. Les autres combinaisons possibles (exemple montage sur bi-split, tri-split) ne sont pas illustrées. REVENDICATIONS 1 )Dispositif d'interconnexion sous vide hermétique pour système de climatisation bi bloc caractérisé en ce qu'il comporte 4 connecteurs / adaptateurs monté d'origine ou non sur le climatiseur, 2 vannes d'ouverture / fermeture sur les 2 tubes frigorifiques qui sortent de l'unité intérieure et qui assurent l'étanchéité de l'unité intérieure et son maintien sous vide et 2 liaisons frigorifiques isolées sous vide hermétiquement scellées. 2)Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il est constitué de connecteurs à clapets de fermeture montés sur ressorts, de 2 liaisons frigorifiques sous vide qui évitent la mise en service traditionnelle, Le tirage à vide, l'extraction et la réintroduction du gaz dans le circuit frigorifique. 3)Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce qu'il permet 15 de raccorder sans risques de dégazage dans l'atmosphère les 2 éléments intérieur et extérieur qui constituent un climatiseur bi bloc.