FR 2874685 A1 20060303 FR 0409112 A 20040826 DESCRIPTIONS Dispositif destine a augmenter la capacite de dissipation thermique du condenseur ,des circuits de productions de froids ,sans allongement de tubulure engendrant des pertes de charge dans le circuit.Amelioration des capacites de surgelations,congelations et réfrigérations en limitant la surchauffe, allegement du travail du compresseur et préventions des effets dits " coups de belier'nefastes a 1 etancheite des circuits, par régulation de 1 enthalpie presente dans tout circuits thermodynamiques fermes. Les procedes anterieurs utilisent des condenseurs a immersions necessitant d etre raccordes a un reseau d eau fonctionnant en circuit ouvert ou ferme,mais assurant le reffroidissement utilisant uniquement la chaleur sensible des fluides pour les echanges thermiques. Le present dispositif est constitue d un réservoir ou autre alimentation continue en fluides,tel que de 1 eau ,de preference demineralisee,et ou d alcool en adjonction,places au dessus du condenseur.Le réservoir se deverse,a 1 image d une clepsydre, par goutte a goutte,ou par 1 intermédiaire d une meche sur la tubulure du condenseur,auprealable traires anticorrosion, et gaine avec un materiaux hydrohile et par lequel son humectation sera effectue par gravite et capillarité sur la tubulure ou grille du condenseur.C est la chaleur latente d evaporation des fluides en moyenne sept fois plus importantes que la chaleur sensible employee j usqualors ,selon le melange de fluides,qui assurera 1 absorption thermique. En place de la gaine,un systeme de rigole parcourant le condenseur porra etre employe pour un ruissellement,ou un réservoir perce agissant comme une douche lors des cycles de fonctionnement.L irrigation de 1 evaporateur pourra etre commande et ou automatise par une electrovanne temporisee ou non ,a la base du réservoir ou de 1 alimentation en fluide,par capteur hygronometriques et ou sondes thermiques ? Une ventilation peut etre installee par securite en cas de panne de 1 alimentation en fluides car la surface d echange du condenseur se trouve reduite du fait de la presence de la gaine,egallement par souci d optimisation d evacuation de la chaleur . Une gouttière sera placee sous 1 evaporateur,collectant les surplus de fluides et 1 emmenant a un bac place le plus souvent sur le compresseur. REVENDICATIONS 1)Dispositif destine en 1 accroissement de la capacite de dissipation thermiques des condenseurs et régulation de 1 enthalpie presente dans tout circuit thermodynamique ferme de production de froid,par fluides,en utilisant la chaleur latente d evaporation d un ou plusieurs liquides. 2)Dispositif selon la revendication l,caracterise en ce qu il comporte une alimentation et ou un réservoir compose de un ou plusieurs compartiment dont le debit sera regule naturellement ,mecaniquement et ou automatiquement par electrovannes temporisees,pilotee par capteurs hygronometriques et ou sondes thermiques. 3)Dispositif selon la revendication l,caracterise en ce que le debit se fera par goutte a goutte et ou meche. 4)Dispositif selon la revendication l,caracterise en ce que 1 irrigation du condenseur et ou la sortie du compresseur sera assuree par gravite et capillarité de la gaine hydrophile,ruissellement par rigoles parcourant la tubulure du condenseur,par suintement et ou douche du condenseur et de sa grille de dissipation thermique. 5)Dispositif selon la revendication l,caracterise en ce que le dispositif peut etre pourvus d une ventilation,naturelle et ou forcee par principe de securite ou volonte d optimisation de 1 evacuation thermiques. 6)Dispositif selon la revendication l,caracterise en ce qu il peut etre equipe d une gouttière ou rigole de collecte de surplus des fluides et d un bac collecteur place le plus souvent sur le compresseur.