FR 2882199 A1 20060818 FR 0501388 A 20050211 La présente invention concerne un procédé prêt à poser permettant de réaliser facilement l'alimentation et la distribution des circuits électriques d'une installation domestique ou tertiaire sans connaissances techniques à partir d'un tableau de protection et de répartition des circuits raccordés par des câbles-bus alimentation à des modules de connexion d'appareillage permettant la connexion automatique de l'appareillage commande ou récepteur, eux-mêmes raccordés entre eux par des câbles-bus distribution. Traditionnellement la distribution des circuits d'une installation électrique nécessite: le câblage d'un tableau de protection et de répartition équipé des éléments de protection (disjoncteurs ou coupecircuits fusible) en conformité avec les recommandations de la norme en fonction du type de surface la présence et le câblage de boîtes de dérivation et de bornes de connexion la présence de gaines multiconducteurs à raccorder les connaissances techniques nécessaires pour réaliser les câblages correspondant au type de fonctionnement souhaité les connaissances techniques nécessaires au choix des matériels (section de fils, calibre des disjoncteurs) les connaissances de la réglementation et des normes en vigueur du matériel spécifique et accessoires de raccordement Afin d'éliminer ce problème, la présente invention propose de faciliter la réalisation complète d'une installation en intégrant le savoir-faire du professionnel et la réglementation en vigueur dans une gamme de matériels adaptés à ces contraintes. Le dispositif selon l'invention est réalisé à partir d'un le tableau de répartition est raccordé au disjoncteur différentiel de l'abonné grâce à 3 bornes de raccordement dimensiionnées pour recevoir des conducteurs d'une section supérieure ou égale à 10mm2 qui permettent le raccordement de l'alimentation. Des connecteurs cylindriques permettent l'alimentation de chaque circuit. filetés en leur extrémité sur la périphérie extérieure comportant 6 broches femelles et 1 broche mâle sur laquelle est raccordée la terre. Chaque connecteur cylindrique du tableau est raccordé à un câble-bus alimentation qui dispose de 3 conducteurs d'une section supérieure ou égale à 2,5mm2 pour répondre aux exigences de la norme. Un connecteur cylindrique équipé de 2 broches mâles et 1 broche femelle sur laquelle est raccordé le fil de terre. Un connecteur cylindrique équipé de 4 broches femelles et 1 broche mâle sur laquelle est raccordé le fil de terre. Les broches sont raccordées entre elles par les 3 conducteurs du câble. Deux broches femelles du connecteur cylindrique femelle sont pontées entre elles afin d'assurer une liaison électrique de même polarité. Les connecteurs du câble-bus sont équipés de bagues taraudées afin d'ajouter une liaison mécanique au dispositif de connexion. Afin de faciliter le repérage des connecteurs, le connecteur mâle et femelle sont identifiés par des couleurs différentes, couleur bleu pour le connecteur mâle et rouge pour le connecteur femelle. Le câble-bus distribution dispose de 7 conducteurs d'une section supérieure ou égale à 2,5mm2 pour répondre aux exigences de la norme. Un connecteur cylindrique équipé de 6 (broches mâles et 1 broche femelle sur laquelle est raccordé le fil de terre. Un connecteur cylindrique équipé de 6 broches femelles et 1 broche mâle sur laquelle est raccordé le fil de terre. Les broches sont raccordées entre elles par les 7 conducteurs du câble. Les connecteurs du câble-bus distribution sont équipés de bagues taraudées afin d'ajouter une liaison mécanique au dispositif de connexion. Afin de faciliter le repérage des connecteurs, le connecteur mâle et femelle sont identifiés par des couleurs différentes, couleur bleu pour le connecteur mâle et rouge pour le connecteur femelle. Le module de connexion d'appareillage est composé de un boîtier en matière plastique de forme cylindrique assurant la protection mécanique du dispositif ainsi que l'isolation électrique contre les contacts directs des personnes et destiné à être monté au dos des boîtes d'encastrement d'appareillage. Un circuit imprimé double-face sur lequel sont soudés les composants. Il est découpé et percé en son centre pour recevoir une tige filetée en acier assurant la fixation de l'ensemble à la boîte d'encastrement d'appareillage. La tige filetée est fixée au centre du circuit imprimé et une liaison équipotentielle est établit avec la piste centrale du circuit imprimé pour assurer sa mise à la terre. Un composant permet la connexion de l'alimentation du module en provenance du tableau de répartition ou d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus et permet également la signalisation de la présence tension par l'intermédiaire d'un voyant néon. La connexion de l'alimentation est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur comportant 6 broches mâles véhiculant les polarités et 1 broche femelle qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée du connecteur du câble-bus alimentation ou la bague taraudée du connecteur du câble-bus distribution. Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur est de couleur rouge Des connexions de sortie à souder assurent les liaisons électriques avec les connexions du circuit imprimé. Le voyant de signalisation implanté en surface du module de connexion de manière à être visible de l'intérieur de la boîte d'encastrement d'appareillage est raccordé aux polarités. Un composant permet la connexion d'un appareillage type récepteur et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre module est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur comportant 6 broches femelles véhiculant les polarités et 1 broche mâle qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée du connecteur du câble-bus alimentation ou la bague taraudée du connecteur du câble-bus distribution. Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder assurent les liaisons électriques avec les connexions du circuit imprimé. Un connecteur comportant 3 broches femelles véhiculant les polarités et 1 broche mâle qui reçoit le conducteur de terre permettent la connexion automatique et instantanée d'un appareillage type récepteur (luminaire, prise de courant,...), Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur est de couleur bleu. Un composant test circuit permet de contrôler le fonctionnement souhaité de l'installation grâce à un micro boutonpoussoir qui provoque l'allumage du voyant circuit OK et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre module est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur comportant 6 broches femelles véhiculant les polarités et 1 broche mâle qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée du connecteur du câble-bus alimentation ou la bague taraudée du connecteur du câble-bus distribution. Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder assurent les liaisons électriques avec les connexions du circuit imprimé. Le voyant de signalisation implanté en surface du module de connexion de manière à être visible de l'intérieur de la boîte d'encastrement d'appareillage est raccordé aux polarités. Le micro bouton poussoir, raccordé aux polarités, permet de tester le fonctionnement souhaité de l'installation avant le montage de l'appareillage en simulant la présence d'un organe de commande qui provoque l'allumage des voyants de l'ensemble des modules d'un même circuit afin de simuler l'état des récepteurs. Un composant permet la connexion d'un appareillage type commande et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre rnodule est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur comportant 6 broches femelles véhiculant les polarités et 1 broche mâle qui reçoit le! conducteur de terre. Le connecteur est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée du connecteur du câble-bus alimentation ou la bague taraudée du connecteur du câble-bus distribution. Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder assurent les liaisons électriques avec les connexions du circuit imprimé. Un connecteur comportant 5 broches femelles véhiculant les polarités et 1 broche mâle qui reçoit le conducteur de terre permettent la connexion automatique et instantanée d'un appareillage type commande (interrupteur, bouton-poussoir,...). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur est de couleur bleu. Le connecteur de l'appareillage récepteur est composé de 3 broches mâles qui véhiculent les polarités et 1 broche femelle qui reçoit le conducteur de terre. Un dispositif mécanique rend indissociable l'ensemble de connection de l'appareillage récepteur en rendant inacessible la connexion électrique. La conception du connecteur de l'appareillage récepteur lui permet de s'enficher dans le connecteur (442) du module de connexion d'appareillage et de mettre en contact électrique les, polarités ainsi que d'assurer la connexion de la mise à la tertre. La fixation mécanique de l'appareillage récepteur à sa boîte d'encastrement empêche la déconnexion intempestive de l'appareillage du module de connexion d'appareillage. Le connecteur de l'appareillage commande est composé de 5 broches mâles qui véhiculent les polarités et 1 broche femelle qui reçoit le conducteur de terre. Un dispositif mécanique rend indissociable l'ensemble de connection de l'appareillage commande en rendant inacessible la connexion électrique. La conception du connecteur de l'appareillage commande lui permet de s'enficher dans le connecteur du module de connexion d'appareillage et de mettre en contact électrique les polarités ainsi que d'assurer la connexion de la mise à la terre. La fixation mécanique de l'appareillage commande à sa boîte d'encastrement empêche la déconnexion intempestive de l'appareillage du module de connexion d'appareillage. Les dessins annexés illustrent l'invention: La figure 1 représente un exemple d'architecture d'installation La figure 2 représente un exemple de tableau de protection et de répartition des circuits La figure 3 représente le plan du connecteur femelle de raccordement d'un circuit en sortie du tableau de répartition et de protection La figure 4 représente le câblage physique du disjoncteur correspondant à l'alimentation directe d'un circuit jusqu'au connecteur femelle de sortie du tableau de répartition La figure 5 représente le schéma de câblage d'un départ complet de circuit à alimentation directe La figure 6 représente le câblage physique du disjoncteur et du télérupteur correspondant à l'alimentation télécommandée d'un circuit jusqu'au connecteur femelle de sortie du tableau de répartition La figure 7 représente le schéma de câblage d'un départ complet de circuit à alimentation télécommandée par télérupteur La figure 8 illustre la représentation physique du câble-bus alimentation et de ses composants La figure 9 représente en coupe la structure du câble-bus alimentation et de ses composants La figure 10 représente le schéma de câblage des broches des connecteurs du câble-bus alimentation La figure 11 illustre la représentation physique du câblebus distribution et de ses composants La figure 12 représente en coupe la structure du câble-bus distribution et de ses composants La figure 13 représente le schéma de câblage des broches des connecteurs du câble-10 bus alimentation La figure 14 illustre la représentation physique du boîtier du module ADC La figure 15 illustre la représentation physique du circuit imprimé du module ADC La figure 16 représente le schéma de câblage du circuit imprimé el: des 4 connecteurs du module ADC La figure 17 représente le schéma de principe du circuit imprimé avec la distribution des polarités La figure 18 représente le tracé des pistes cle la face A du circuit imprimé La figure 19 représente le tracé des pistes cle la face B du circuit imprimé La figure 20 illustre la représentation physique du connecteur présence tension en vue de face La figure 21 représente le schéma de câblage du connecteur présence tension La figure 22 illustre la représentation physique du connecteur présence tension en vue de gauche La figure 23 illustre la représentation physique du connecteur présence tension en vue 25 de droite La figure 24 illustre la représentation physique du connecteur présence tension en vue de dessus La figure 25 représente le plan de détail du connecteur présence tension en vue de dessous à l'échelle 1 La figure 26 représente le plan de détail du connecteur présence tension en vue de face à l'échelle 1 La figure 27 représente le plan de détail du connecteur présence tension en vue de gauche à l'échelle 1 La figure 28 représente le plan de détail du connecteur présence tension en vue de 35 droite à l'échelle 1 La figure 29 représente le plan de détail du connecteur présence tension en vue de dessus à l'échelle 1 La figure 30 illustre la représentation physique du connecteur appareillage récepteur en vue de face La figure 31 représente le schéma de câblage du connecteur appareillage récepteur en vue de face La figure 32 illustre la représentation physique du connecteur appareillage récepteur en vue de gauche La figure 33 illustre la représentation physique du connecteur appareillage récepteur en vue de droite La figure 34 illustre la représentation physique du connecteur appareillage récepteur 10 en vue de dessus La figure 35 représente le plan de détail du connecteur appareillage récepteur en vue de dessous à l'échelle 1 La figure 36 représente le plan de détail due connecteur appareillage récepteur en vue de face à l'échelle 1 La figure 37 représente le plan de détail du connecteur appareillage récepteur en vue de gauche à l'échelle 1 La figure 38 représente le plan de détail du connecteur appareillage récepteur en vue de droite à l'échelle 1 La figure 39 représente le plan de détail du connecteur appareillage récepteur en vue 20 de dessus à l'échelle 1 La figure 40 illustre la représentation physique du connecteur test circuit en vue de face La figure 41 représente le schéma de câblage du connecteur test circuit en vue de face La figure 42 illustre la représentation physique du connecteur test circuit en vue de 25 gauche La figure 43 illustre la représentation physique du connecteur test; circuit en vue de droite La figure 44 illustre la représentation physique du connecteur test circuit en vue de dessus La figure 45 représente le plan de détail du connecteur test circuit en vue de dessous à l'échelle 1 La figure 46 représente le plan de détail du connecteur test circuit en vue de face à l'échelle 1 La figure 47 représente le plan de détail du connecteur test circuit en vue de gauche à 35 l'échelle 1 La figure 48 représente le plan de détail du connecteur test circuit en vue de droite à l'échelle 1 La figure 49 représente le plan de détail du connecteur test circuit en vue de dessus à l'échelle 1 La figure 50 illustre la représentation physique du connecteur appareillage commande en vue de face La figure 51 représente le schéma de câblage du connecteur appareillage commande en vue de face La figure 52 illustre la représentation physique du connecteur appareillage commande en vue de gauche La figure 53 illustre la représentation physique du connecteur appareillage commande en vue de droite La figure 54 illustre la représentation physique du connecteur appareillage commande en vue de dessus La figure 55 représente le plan de détail du connecteur appareillage commande en vue de dessous à l'échelle 1 La figure 56 représente le plan de détail du connecteur appareillage commande en vue de face à l'échelle 1 La figure 57 représente le plan de détail du connecteur appareillage commande en vue de gauche à l'échelle 1 La figure 58 représente le plan de détail du connecteur appareillage commande en vue de droite à l'échelle 1 La figure 59 représente le plan de détail du connecteur appareillage commande en vue de dessus à l'échelle 1 La figure 60 illustre la représentation physique du connecteur d'appareillage récepteur en perspective La figure 61 illustre la représentation physique du connecteur d'appareillage commande en perspective La figure 62 représente le plan de détail du connecteur d'appareillage récepteur La figure 63 représente le plan de détail du connecteur d'appareillage commande En référence à ces dessins, le procédé comporte: Le tableau de répartition(11) équipé de 3 bornes de raccordement(13) dimensionnée pour recevoir des conducteurs d'une section supérieure ou égale à 10mm2 qui permettent le raccordement de l'alimentation(P)(N)(T) en sortie du disjoncteur différentiel de l'abonné. Des connecteurs cylindriques (12) permettent l'alimentation de chaque circuit. filetés en leur extrémité(121) sur la périphérie extérieure qui comportent 6 broches femelles(al)(bl)(cl)(el)(fl)(gl) et 1 broche mâle(d'I) sur laquelle est raccordée la terre Le câble-bus alimentation(21) dispose de 3 conducteurs d'une section supérieure ou égale à 2,5mm2 pour répondre aux exigences de la norme. Un connecteur cylindrique(22) est équipé de 2 broches mâles(a21)(b21) et 1 broche femelle (d21) sur laquelle est raccordé le fil de terre. Un connecteur cylindrique(25) est équipé de 4 broches femelles(a22)(b22)(c22)(g22) et 1 broche mâle (d22) sur laquelle est raccordé le fil de terre. Les broches (a21) et (a22), (b21) et (b22), (d21) et (d22) sont raccordées entre elles par les 3 conducteurs du câble(21). .Les broches femelles (c22) et (g22) du connecteur cylindrique femelle(25) sont pontées entre elles afin d'assurer une liaison électrique de même polarité. Les connecteurs du câble-bus sont équipés de bagues taraudées(24)(23) afin d'ajouter une liaison mécanique au dispositif de connexion. Afin de faciliter le repérage des connecteurs, le connecteur mâle(22) et femelle(25) sont identifiés par des couleurs différentes, couleur bleu pour le connecteur mâle et rouge pour le connecteur femelle(25). Le câble-bus distribution(31) dispose de 7 conducteurs d'une section supérieure ou égale à 2,5mm2 pour répondre aux exigences de la norme. Un connecteur cylindrique(32) est équipé de 6 broches mâles(a23) (b23) (c23) (e23) (f23) (g23) et 1 broche femelle (d23) sur laquelle est raccordé le fil de terre. Un connecteur cylindrique(35) est équipé de 6 broches fernelles(a24) (b24) (c24) (e24) (f24) (g24) et 1 broche mâle (d24) sur laquelle est raccordé le fil de terre. Les broches (a23) et (a24), (b23) et (b24), (c23) et (c24), (d23) et (d24), (e23) et (e24), (f23) et (f24), (g23) et (g24) sont raccordées entre elles par les 7 conducteurs du câble(31). Les connecteurs du câble-bus distribution(32) (35) sont équipés de bagues taraudées(33) (34) afin d'ajouter une liaison mécanique au dispositif de connexion. Afin de faciliter le repérage des connecteurs, le connecteur mâle(32) et femelle(35) sont identifiés par des couleurs différentes, couleur bleu pour le connecteur mâle(32) et rouge pour le connecteur femelle(35). Le module de connexion d'appareillage(41) est composé d'un boîtier en matière plastique de forme cylindrique(41) assurant la protection mécanique du dispositif ainsi que l'isolation électrique contre les contacts directs des personnes et destiné à être monté .au dos des boîtes d'encastrement d'appareillage. Un circuit imprimé doubleface(42) sur lequel sont soudés les composants(43)(44)(45)(46). II est découpé selon le plan de la figure 18 et percé en son centre pour recevoir une tige filetée en acier(47) assurant la fixation de l'ensemble à la boîte d'encastrement d'appareillage. La tige filetée est fixée au centre du circuit imprimé et une liaison équipotentielle est établit avec la piste centrale du circuit imprimé pour assurer sa mise à la terre. Un composant(43) permet la connexion de l'alimentation du module en provenance du tableau de répartition(11) ou d'un autre rnodule(41) par l'intermédiaire d'un câblebus(21) ou (31) et permet également la signalisation de la présence tension par l'intermédiaire d'un voyant néon(433). La connexion de l'alimentai:ion est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur(431) comportant 6 broches mâles(a11)(b11) (c11)(el 1)(f11)(g11) véhiculant les polarités et 1 broche femelle(d11) qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur(431) est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée (24) du connecteur(25) du câble-bus alimentation(21) ou la bague taraudée (34) du connecteur (35) du câble-bus distribution(31). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(431) est de couleur rouge Des connexions de sortie à souder(a7)(b7)(c7)(d7)(e7)(f7)(g7) assurent les liaisons électriques avec les connexions (a3)(c3)(f3)(d3)(e3)(g3)(b3) du circuit imprimé(42). Le voyant de signalisation (433) implanté en surface du module de connexion (432) de manière à être visible de l'intérieur de la boîte d'encastrement d'appareillage est raccordé aux polarités (a7) et (b7). Un composant(44) permet la connexion d'un appareillage type récepteur et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre module est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur(441) comportant 6 broches femelles(a12)(bl2)(c12)(e12)(f12)(g12) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(d12) qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur(441) est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée (23) du connecteur(22) du câble-bus alimentation(21) ou la bague taraudée (33) du connecteur (32) du câble-bus distribution(31). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(441) est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder(a8)(b8)(c8)(d8)(e8) (f8)(g8) assurent les liaisons électriques avec les connexions (a4)(b4) (c4)(d4)(e4)(f4)(g4) du circuit imprimé. Un connecteur (442) comportant 3 broches femelles(a15)(b15)(g15) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(d15) qui reçoit le conducteur de terre permettent la connexion automatique et instantanée d'un appareillage type récepteur (luminaire, prise de courant,...). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(442) est de couleur bleu. Un composant test circuit(45) permet de contrôler le fonctionnement souhaité de l'installation grâce à un micro bouton-poussoir qui provoque l'allumage du voyant circuit 0K et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre module est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur(451) comportant 6 broches femelles(aI3) (bI3)(cl3)(el3)(fl3) (g13) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(d13) qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur(4451) est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée (23) du connecteur(22) du câble-bus alimentation(21) ou la bague taraudée (33) du connecteur (32) du câblebus distribution(31). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(451) est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder(a9)(b9)(c9)(d9)(e9)(f9)(g9) assurent les liaisons électriques avec les connexions (a5)(b5)(c5)(d5)(e5)(f5)(g5) du circuit imprimé. Le voyant de signalisation (453) irnplanté en surface du module de connexion (452) de manière à être visible de l'intérieur de la boîte d'encastrement d'appareillage est raccordé aux polarités (g9) et (b9). Le micro bouton poussoir(454), raccordé aux polarités (a9) et c(9), permet de tester le fonctionnement souhaité de l'installation avant le montage de l'appareillage en simulant la présence d'un organe de commande qui provoque l'allumage des voyants(453) de l'ensemble des modules d'un même circuit afin de simuler l'état des récepteurs. Un composant (46) permet la connexion d'un appareillage type commande et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre module est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur(461) comportant 6 broches femelles(a14) (b14)(c14)(e14)(f14)(g14) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(d14) qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur(461) est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée (23) du connecteur(22) du câble-bus alimentation(21) ou la bague taraudée (33) du connecteur (32) du câble-bus distribution(31). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(461) est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder(a10)(bl0)(cl0)(dI0)(eI0)(f10)(g10) assurent les liaisons électriques avec les connexions (a6)(b6)(c6)(d6)(e6)(f6)(g6) dru circuit imprimé. Un connecteur (462) comportant 5 broches femelles(a16)(b16)(c16)(f16)(e16) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(d16) qui reçoit le conducteur de terre permettent la connexion automatique et instantanée d'un appareillage type commande (interrupteur, bouton-poussoir,...). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(462) est de couleur bleu. Le connecteur de l'appareillage récepteur(511) est composé de 3 broches mâles (a17) (b17) (g17) qui véhiculent les polarités et 1 broche femelle (d17) qui reçoit le conducteur de terre. Un dispositif mécanique(512) rend indissociable l'ensemble de connection(51) de l'appareillage récepteur (513) en rendant inacessible la connexion électrique. La conception du connecteur de l'appareillage récepteur (511) lui permet de s'enficher dans le connecteur (442) du module de connexion d'appareillage et de mettre en contact électrique les polarités (a17) et (a15), (b17) et (b15), (g17) et (g15) ainsi que d'assurer la connexion de la mise à la terre(d17) et (d15). La fixation mécanique de l'appareillage récepteur à sa boîte d'encastrement empêche la déconnexion intempestive de l'appareillage du module de connexion d'appareillage(41). Le connecteur de l'appareillage commancle(521) est composé de 5 broches mâles (a18) (1)18) (c18) (e18) (f18) qui véhiculent les polarités et 1 broche femelle (d18) qui reçoit Ile conducteur de terre. Un dispositif mécanique (522) rend indissociable l'ensemble de connection(52) de l'appareillage commande(523) en rendant inacessible la connexion électrique. La conception du connecteur de l'appareillage commande (521) lui permet de s'enficher dans le connecteur (462) du module de connexion d'appareillage et de mettre en contact électrique les polarités (a18) et (a16), (b18) et (b16), (c18) et (c16), (e18) et (e16), (f18) et (f16) ainsi que d'assurer la connexion de la mise à la terre(d18) et (die). La fixation mécanique de l'appareillage commande à sa boîte d'encastrement empêche la déconnexion intempestive de l'appareillage du module de connexion d'appareillage(41). Les dirnensions, la forme, les couleurs dl'identification de tous lies composants du dispositif ainsi que le tracé des pistes du circuit imprimé sont données à titre d'exemple non limitatif. Chaque composant du dispositif peut aussi être utilisé dans la conception de module intégrant plusieurs appareillage de type commande ou de type récepteur. - 12 - REVENDICATIONS 1) Dispositif pour réaliser sans connaissances techniques ni matériels spécifiques et dans le respect de la réglementation l'installation électrique complète d'une habitation, d'un local commercial ou à usage de bureau caractérisé en ce qu'il comporte un tableau de protection et de répartition des circuits(11) entièrement câblés alimenté par la sortie du disjoncteur différentiel de l'abonné(14) qui est raccordée sur les bornes alimentation(13) du tableau et dont les sorties, correspondant à l'alimentation de chaque circuit, sont câblées sur des connecteurs(12) qui sont raccordés aux modules de connexions d'appareillages(41) grâce à des câbles-bus alimentation(21). Les modules d'appareillage d'un même circuit sont interconnectés par des câbles-bus distribution(31). L'appareillage type récepteur (luminaire, prise de courant,...) est équipé d'un connecteur(51) qui permet la connexion automatique des polarités au module de connexion d'appareillage(41). L'appareillage type commande (bouton-poussoir, interrupteur,...) est équipé d'un connecteur(52) qui permet la connexion automatique des polarités au module de connexion d'appareillage(41). 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le tableau de répartition(11) est équipé de: É 3 bornes de raccordement(13) dimensionnées pour recevoir des conducteurs d'une section supérieure ou égale à 10mm2 qui permettent le raccordement de l'alirnentation(P)(N)(T) en sortie du disjoncteur différentiel de l'abonné. É connecteurs cylindriques (12) permettant l'alimentation de chaque circuit. filetés en leur extrémité(121) sur la périphérie extérieure comportant 6 broches femelles(al)(bl)(cl)(el)(fl)(gl) et 1 broche mâle(dl) sur laquelle est raccordée la terre 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le câble-bus alimentation(21) dispose de: É 3 conducteurs d'une section supérieure ou égale à 2,5mm2 pour répondre aux exigences de la norme É 1 connecteur cylindrique(22) équipé de 2 broches mâles(a21)(b21) et 1 broche femelle (d21) sur laquelle est raccordé le fil de terre É 1 connecteur cylindrique(25) équipé de 4 broches femelles(a22)(b22)(c22)(g22) et 1 broche mâle (d22) sur laquelle est raccordé le fil de terre Les broches (a21) et (a22), (b21) et (b22), (d21) et (d22) sont raccordées entre elles par les 3 conducteurs du câble(21).. Les broches femelles (c22) et (g22) du connecteur cylindrique femelle(25) sont pontées entre elles afin d'assurer une liaison électrique de même polarité. Les connecteurs du câble-bus sont équipés de bagues taraudées(24)(23) afin d'ajouter une liaison mécanique au dispositif de connexion. Afin de faciliter le repérage des connecteurs, le connecteur mâle(22) et femelle(25) sont identifiés par des couleurs différentes, couleur bleu pour le connecteur mâle et rouge pour le connecteur femelle(25). 4) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le câble-bus distribution(31) dispose de: É 7 conducteurs d'une section supérieure ou égale à 2,5mm2 pour répondre aux exigences de la norme É 1 connecteur cylindrique(32) équipé de 6 broches mâles(a23) (b23) (c23) (e23) (f23) (g23) et 1 broche femelle (d23) sur laquelle est raccordé le fil de terre É 1 connecteur cylindrique(35) équipé de 6 broches femelles(a24) (b24) (c24) (e24) (f24) (g24) et 1 broche mâle (d24) sur laquelle est raccordé le fil de terre Les broches (a23) et (a24), (b23) et (b24), (c23) et (c24) , (d23) et (d24), (e23) et (e24), (f23) et (f24), (g23) et (g24) sont raccordées entre elles par les 7 conducteurs du câble(31). Les connecteurs du câble-bus distribution(32)(35) sont équipés de bagues taraudées(33) (34) afin d'ajouter une liaison mécanique au dispositif de connexion. Afin de faciliter le repérage des connecteurs, le connecteur mâle(32) et femelle(35) sont identifiés par des couleurs différentes, couleur bleu pour le connecteur mâle(32) et rouge pour le connecteur femelle(35). 5) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le module de connexion d'appareillage(41) est composé de: É 1 boîtier en matière plastique de forme cylindrique(41) assurant la protection mécanique du dispositif ainsi que l'isolation électrique contre les contacts directs des personnes et destiné à être monté au dos des boîtes d'encastrement d'appareillage É 1 circuit imprimé double-face(42) sur lequel sont soudés les cornposants(43)(44)(45)(46). Il est découpé selon le plan de la figure 18 et percé en son centre pour recevoir une tige filetée en acier(47) assurant la fixation de l'ensemble à la boîte d'encastrement d'appareillage. La tige filetée est fixée au centre du circuit imprimé et une liaison équipotentielle est établit avec la piste centrale du circuit imprimé pour assurer sa mise à la terre. É 1 composant(43) permet la connexion de l'alimentation du module en provenance du tableau de répartition(11) ou d'un autre module(41) par n'intermédiaire d'un câble-bus(21) ou (31) et permet également la signalisation de la présence tension par l'intermédiaire d'un voyant néon(433). La connexion de l'alimentation est réalisée par l'intermédiaire d'un c:onnecteur(431) comportant 6 broches mâles(a11)(b11) (cl1)(el1)(f11)(g11) véhiculant les polarités et 1 broche femelle(dl 1) qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur(431) est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée (24) du connecteur(25) du câble- bus alimentation(21) ou la bague taraudée (34) du connecteur (35) du câble-bus distribution(31). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(431) est de couleur rouge Des connexions de sortie à souder(a7)(b7)(c7)(d7)(e7)(f7)(g7) assurent les liaisons électriques avec les connexions (a3)(c3)(f3)(d3)(e3)(g3)(b3) du circuit imprimé(42). Le voyant de signalisation (433) implanté en surface du module de connexion (432) de manière à être visible de l'intérieur de la boîte d'encastrement d'appareillage est raccordé aux polarités (a7) et (b7). É 1 composant(44) permet la connexion d'un appareillage type récepteur et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre module est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur(441) comportant 6 broches femelles(aI2)(b12)(cl2)(el2)(fI2)(g12) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(d12) qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur(441) est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée (23) du connecteur(22) du câble- bus alimentation(21) ou la bague taraudée (33) du connecteur (32) du câble-bus distribution(31). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(441) est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder(a8) (b8)(c8)(d8)(e8)(f8) (g8) assurent les liaisons électriques avec les connexions (a4)(b4)(c4) (d4)(e4)(f4)(g4) du circuit imprimé. Un connecteur (442) comportant 3 broches femelles(a15)(b15)(g15) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(dl 5) qui reçoit le conducteur de terre permettent la connexion automatique et instantanée d'un appareillage type récepteur (luminaire, prise,de courant,...). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(442) est de couleur bleu. É 1 composant test circuit(45) permet cle contrôler le fonctionnement souhaité de l'installation grâce à un micro bouton-poussoir qui provoque l'allumage du voyant circuit OK et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre module est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur(451) comportant 6 broches femelles(a13) (bI3)(cl3)(el3)(fI3) (g13) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(dl 3) qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur(4451) est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée (23) du connecteur(22) du câble- bus alimentation(21) ou la bague taraudée (33) du connecteur (32) du câblebus distribution(31). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(451) est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder(a9)(b9)(c9)(d9)(e9)(f9)(g9) assurent les liaisons électriques avec les connexions (a5)(b5)(c5)(d5)(e5)(f5)(g5) du circuit imprimé. Le voyant de signalisation (453) implanté en surface du module de connexion (452) de manière à être visible de l'intérieur de la boîte d'encastrement d'appareillage est raccordé aux polarités (g9) et (b9). Le micro bouton poussoir(454), raccordé aux polarités (a9) et c(9), permet de tester le fonctionnement souhaité de l'installation avant le montage de l'appareillage en simulant 0a présence d'un organe de commande qui provoque l'allumage des voyants(453) de l'ensemble des modules d'un même circuit afin de simuler l'état des récepteurs. É 1 composant (46) permet la connexion d'un appareillage type commande et permet également la connexion d'un autre module par l'intermédiaire d'un câble-bus. La distribution de l'alimentation vers un autre module est réalisée par l'intermédiaire d'un connecteur(461) comportant 6 broches femelles(aI4)(b14)(cl4)(eI4)(fI4)(g14) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(d14) qui reçoit le conducteur de terre. Le connecteur(461) est fileté en son extrémité de manière à visser la bague taraudée (23) du connecteur(22) du câble- bus alimentation(21) ou la bague taraudée (33) du connecteur (32) du câble-bus distribution(31). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(461) est de couleur bleu. Des connexions de sortie à souder(a10)(bl0)(cl0)(dI0)(el0) (fI0)(g10) assurent les liaisons électriques avec les connexions (a6)(b6) (c6)(d6)(e6)(f6)(g6) du circuit imprimé. Un connecteur (462) comportant 5 broches femelles(a16)(b16)(c16) (f16)(e16) véhiculant les polarités et 1 broche mâle(d16) qui reçoit le conducteur de terre permettent la connexion automatique et instantanée d'un appareillage type commande (interrupteur, bouton-poussoir,...). Afin de faciliter l'identification visuelle des connecteurs, le connecteur(462) est de couleur bleu. 6) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le connecteur de l'appareillage récepteur(511) est composé de 3 broches mâles (a 17) (b17) (g17) qui véhiculent les polarités et 1 broche femelle (dl 7) qui reçoit le conducteur de terre. Un dispositif mécanique(512) rend indissociable l'ensemble de connection(51) de l'appareillage récepteur (513) en rendant inacessible la connexion électrique. La conception du connecteur de l'appareillage récepteur (511) lui permet de s'enficher dans le connecteur (442) du module de connexion d'appareillage et de mettre en contact électrique les polarités (a17) et (a15), (b17) et (b15), (g17 et (g15) ainsi que d'assurer la connexion de la mise à la terre(d17) et (d15). La fixation mécanique de l'appareillage récepteur à sa boîte d'encastrement empêche la déconnexion intempestive de l'appareillage du module de connexion d'appareillage(41). 7) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le connecteur de l'appareillage commande(521) est composé de 5 broches mâles (a18) (b18) (c18) (e18) (f18) qui véhiculent les polarités et 1 broche femelle (d18) qui reçoit le conducteur de terre. Un dispositif mécanique (522) rend indissociable l'ensemble de connection(52) de l'appareillage commande(523) en rendant inacessible la connexion électrique. La conception du connecteur de l'appareillage commande (521) lui permet de s'enficher dans le connecteur (462) du module de connexion d'appareillage et de mettre en contact électrique les polarités (a18) et (a16), (b18) et (b16), (c18) et (c16), (e18) et (e16), (f18) et (f16) ainsi que d'assurer la connexion de la mise à la terre(d18) et (d16). La fixation mécanique de l'appareillage commande à sa boite d'encastrement empêche la déconnexion intempestive de l'appareillage du module de connexion d'appareillage(41).