FR 2821155 A1 20020823 FR 0102222 A 20010219 DESCRIPTION Qu'est ce qu'une électrode de forage ? Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un sonde qui fonctionne par mesure de résistance capable de détecter le niveau d'un liquide conductible, agressif ou non, en immersion permanente dans un puits, citerne, fosse, bassin, ou autres réservoirs. Cette détection est prise en charge par un contrôleur électronique (relais) qui fournit un courant entre une ou plusieurs électrodes et la masse d'un réservoir à travers le liquide à contrôler. L'électrode de ce type est le plus souvent constituée de composants élementaires (câble, tige, vis serre fil, jupe de protection sans critère d'étanchéité, ce qui génère, à terme, un dysfonctionnement le plus souvent indécelable et nécessite le remplacement à l'identique d'une nouvelle électrode présentant la même imperfection. Pour établir et surtout conserver une qualité de transmission durable du signal, il est particulièrement important de maintenir la jonction (fil/électrode) isolée de son environnement et par conséquent totalement exempte d'humidité de façon à prévenir tout risque de corrosion, voire une rupture de contact pourrait en découler par une disjonction du fil et de la tige d'électrode. D'où nécessité d'un ancrage fiable du câble sans contact avec le liquide L'originalité porte donc particulièrement sur 3 points essentiels : (voir plan figure 1) - Réalisation d'un sas en amont et en aval de l'électrode voir plan joint - Obturation de l'alvéole de jonction - Résistance de l'ancrage du fil de raccordement Dans ce type d'électrode, la notion d'alvéole protégée et du compartiment étanche est une novation. De plus, la cavité supérieure de la tige de l'électrode à été étudier de manière à épouser parfaitement la forme du siège de repos dans la base Q) tendant à renforcer cette idée d'herméticité. De plus, le diamètre 6 ext. de la tige et le diamètre 11.5 int. de la gaine z demeurent concentriques (important). Enfin notre système de raccordement écarte l'usage d'une vis de jonction dont le blocage est généralement une source de dommage pour le fil, et partant, d'une faible résistance à la traction. Revendications Sur les électrodes de forage de grande diffusion (économique) le souci d'étanchéité partielle, a fortiori totale n'est pas observée. Aussi, le risque d'érosion, d'oxydation et colmatage du point de raccordement est grand. C'est pourquoi, nous avons remédié à ce manquement majeur en réalisant : t-ETANCHEITE totale de l'alvéole de jonction par système de sas Elle est obtenue par 3 joints # -# -# de profil différent situés comme on le voit sur le dessin, (figure 1) en amont et aval de la zone de jonction entre les composants #et #. Les joints # et &commat; constituant le sas. REP 0 Ce joint, sous l'effet de serrage de l'écrou CD sur la base (j) enserre la périphérie du câble à l'instar d'un presse-étoupe. Simultanément, ce même joint prend également appui sur l'embout conique moleté Q) exerçant ainsi une pression vers le bas assurant la totalité de l'étanchéité en amont. REP zip Ce joint torique 0 6-tore 0 1 en nitrile (60 shores) ajusté dans la gorge située sur le fût de la tige d'électrode (Dassure l'étanchéité en aval REP (D Ce joint plat de section 5 x 8 épaisseur mini 5/10 à 1 mm en néoprène (60 shores) appliqué à l'intersection de l'embout moleté (D et le sommet de la tige G garantit définitivement toute infiltration de liquide (condensation) qui pourrait encore subsister dans le sas. En cas d'érosion, la rupture du fil latente entraînant un dysfonctionnement, il nous est apparu important d'écarter cette éventualité en reliant le fil d'une manière moins dommageable (sans serrage de vis) d'où le principe suivant : Il - ANCRAGE du câble unifilaire Après avoir dénudé une longueur de câble adéquate du 0 ext. 6, 4 maxi-4 (0 conducteur compris entre 0.75 et 2.5 mm2) l'âme ainsi obtenue est introduite dans la cuvette de l'embout conique moleté # Les brins dépassants seront retournés en étoile autour du cône sans jamais rencontrer le joint (D. Après quoi, le raccordement est obtenu par emmanchement serré du 0 5 de l'embout conique (M dans la cavité 0 5. 3 située dans le fût de la tige inox (D. On obtient ainsi un système garantissant tout arrachement du câble après montage complet de l'électrode.