FR 2821666 A1 20020906 FR 0102945 A 20010305 La présente invention concerne un nouveau système de climatisation dont la source de production de froid est un congélateur. La solution d'utiliser un réfrigérateur simple ou avec compartiment conservateur est possible. Il est fabriqué d'origine avec une bâche à eau pourvue de deux sorties latérales. Ce système est économique et écologique, utilisable pour tous types de bâtiments, et ne nécessite pas une grande consommation d'énergie. On trouve jusqu'à maintenant quatre types de climatisation : le climatiseur individuel le climatiseur individuel à compresseur extérieur - la climatisation centrale à air refroidi pulsé - la climatisation centrale à eau glacée - Les différents systèmes combinés chauffage/climatisation Jusqu'à maintenant on trouve différents systèmes de climatisation, mais tous reprennent le même principe et utilisent un compresseur de plus ou moins grande capacité selon les besoins, d'où des installations onéreuses et qui consomment beaucoup d'énergie. Dans les régions chaudes, on trouve couramment dans une maison un congélateur, un réfrigérateur, un ou plusieurs climatiseurs. A chaque mise en service d'un appareil, un compresseur fonctionne en consommant beaucoup d'énergie. L'originalité de notre système de climatisation est que l'on utilise comme groupe de froid, un congélateur ou un réfrigérateur, selon les besoins en frigories. On reprend la technologie et la conception des modèles déjà connus, mais modifié lors de sa fabrication en incluant une bâche à eau. La capacité est calculée en fonction du type d'aménagement et du nombre de convecteurs souhaité pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble. Le congélateur ou le réfrigérateur peut utiliser un compresseur ou être à adsorption, à absorption, et fonctionner à l'électricité, gaz, pétrole ou solaire. La bâche à eau comprend deux orifices : une entrée et une sortie. La sortie sert à l'alimentation en eau glacée, à l'entrée des convecteurs. Le diamètre du tuyau est calculé en fonction des besoins de l'installation. La bâche à eau est placée dans la partie basse de la cuve de l'appareil, mais elle peut être placée de différentes manières ; verticale ou horizontale, en différant endroits de la cuve. Un orifice de remplissage peut être placé à la partie haute de la bâche à eau ou en partie haute du circuit. Un bouchon de vidange est placé en partie basse soit de la bâche soit du circuit. La distribution de l'eau glacée est assurée à l'aide d'une pompe électrique. Elle est placée à l'extérieur du congélateur, sur le coté droit ou gauche selon la formule la plus pratique, et branchée à la sortie de la bâche. Il est possible de prévoir lors de la fabrication deux sorties à droite et deux sorties à gauche pour faciliter le montage en fonction de la place disponible dans la pièce ; généralement la cuisine ou l'arrière cuisine. La capacité de la pompe est proportionnée à l'installation, et la fréquence de fonctionnement est assurée par un programmeur électronique. L'ensemble, congélateur et pompe, est monté sur un châssis fixe pour éviter à l'ensemble de bouger et de provoquer des fuites et autres dommages. Le retour reprend le principe en récupérant l'eau à la sortie du convecteur, ainsi l'eau retourne dans la bâche à eau pour y être refroidie à nouveau. Dans un souci écologique, le liquide réfrigérant utilisé est de l'eau additionnée d'alcool. On peut très bien utiliser tout autre liquide ayant les mêmes propriétés. Le circuit d'eau glacée peut comporter : une ou plusieurs purges, un ou plusieurs thermomètres. le circuit peut être dit en circuit fermé ou libre. L'ensemble de la tuyauterie est isolée pour éviter toute condensation et déperdition de frigories. La tuyauterie peut être à n'importe quel niveau, mais pour faciliter l'installation, elle est placée en hauteur, afin de ne pas gêner et d'être la plus discrète possible. Le convecteur comprend un échangeur ayant une entrée et une sortie dont les dimensions sont adaptées aux besoins de l'installation. Il est également muni d'un ou de plusieurs ventilateurs, selon les dimensions de l'échangeur, à une ou plusieurs vitesses. La pompe peut être pourvue d'une valve électromagnétique à l'entrée de l'eau glacée, de façon à permettre l'utilisation du ventilateur en soufflerie d'air ambiante. La mise en service peut se faire en actionnant un bouton ou à l'aide d'une télécommande. Le bouton peut être directement placé sur l'appareil ou installé à l'endroit le plus pratique pour sa mise en service. Il faut prévoir à la partie inférieure de chaque convecteur un bac de récupération d'eau de condensation, ainsi qu'un tuyau relié à une évacuation. Entre la calandre et l'échangeur est placé un filtre facilement démontable pour permettre un nettoyage régulier. Sur la tuyauterie d'alimentation et celle de retour, à l'endroit de chaque convecteur, une vanne est installée pour faciliter le démontage du convecteur en vue de l'entretien ou de la réparation, afin de ne pas gaspiller inutilement du liquide de refroidissement. En plus des différents avantages de cette invention, déjà énumérées plus haut, le congélateur ou le réfrigérateur conserve les aliments et autres produits sans risque d'altération, d'autant plus que le liquide de refroidissement est non polluant. Dans le cas d'une utilisation à usage domestique, pour une installation comprenant quatre convecteurs par exemple, la bâche à eau n'excède pas vingt cinq litres de capacité. La quantité globale d'eau glacée est d'une quarantaine de litres environ pour toute l'installation. Ce système reste performant et économique en cas d'utilisation pour un bâtiment à usage industriel, commercial, sportif, etc.... Il suffit d'augmenter la capacité de la bâche à eau. De plus, pour un immeuble ayant un nombre important d'appartements, il est possible de monter une installation par niveau ou par appartement. REVENDICATIONS 1) Nouveau système de climatisation économique et écologique à eau glacée, caractérisé par l'utilisation comme source de production de froid, d'un congélateur spécialement conçu pour avoir la double fonction de : congélateur/centrale de climatisation, il comprend en partie basse d'une bâche à eau qui sert à alimenter plusieurs convecteurs, et n'utilise qu'un seul compresseur. 2) Système selon la revendication 1 caractérisé en ce que une bâche à eau est située dans la partie basse de la cuve du congélateur, dotée d'une tuyauterie d'alimentation, et une pour le retour, les deux tuyaux sortant de l'appareil, et étant reliés à la tuyauterie extérieure, la bâche étant pourvue d'un orifice pour le remplissage et d'un bouchon de vidange. 3) Système selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que une pompe à eau est installée à l'extérieur de l'appareil et assure la distribution de l'eau glacée aux convecteurs, elle est branchée à un programmateur électronique pour réguler la température moyenne de l'eau selon les besoins. 4) Système selon la revendication 1 caractérisé en ce que le liquide de refroidissement est non polluant, notamment eau/alcool. 5) Système selon la revendication 1 ou 3 caractérisé en ce que la tuyauterie est isolée, et peut être munie de purges, vannes, de thermomètres, les convecteurs diffusant l'air refroidi, la canalisation dite d'alimentation envoyant l'eau glacée au convecteur, une autre tuyauterie renvoyant l'eau réchauffée à la bâche à eau pour y être refroidie de nouveau. 6) Système selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que la fonction du congélateur reste intacte car la bâche à eau ne prend qu'une partie du volume disponible de la cuve. 7) Système selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les convecteurs peuvent être commandés manuellement ou à l'aide de télécommande à distance. 8) Système selon la revendication 1 caractérisé en ce que un thermostat règle le fonctionnement du congélateur.