FR 2795479 A1 20001229 FR 9908241 A 19990628 l .a demande de brevet qui suit a pour objet une Electrovanne de Sécurité d'Alimentation Gaz à Itéarrnement Manuel qui répond en particulier à l'arrêté du 10 août. 1998 modifiant l'annexe 1 de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2910 (C'.ombustion) ainsi qu'à tout autre norme prévoyant l'emploi d'un tel dispositif Cette électrovanne est utilisée en amont des lignes d'alimentation en gaz des installations industrielles et a pour fonction d'interrompre l'alimentation du gaz lorsque l'on coupe la tension électrique à ses bornes. II s'agit donc d'une vanne dite normalement fermée . Cette coupure de tension peut être provoquée par un pressostat, un détecteur de gaz, un arrêt coup de poing ou tout autre dispositif choisi par l'utilisateur. Il est très important de noter que la norme â laquelle nous faisons référence prévoit que l'état de la vanne (ouverte ou fermée) doit être clairement visible. La particularité de cette invention est justement que, bien que la position de son levier indique clairement l'état de la vanne, il n'est pas possible de la maintenir intentionnellement ouverte en absence de courant en agissant sur ledit levier, faute de quoi cet appareil ne pourrait être considéré comme un organe de sécurité. 1)e plus cette indication visucllc n'est pas dépcndantc du système électrique ce qui supprime tous les doutes inhérents à cette technologie. (Voyant lumineux défectueux, faux contact, etc.) Principe de fonctionnement l ,e principe de base de cette électrovanne qui fait l'objet de la présente demande de protection d'invention est l'utilisation de deux ventouses électromagnétiques à manque de tension pour maintenir le clapet en position ouvert. C'.es ventouses qui sont depuis longtemps utilisées dans l'équipement automobile et ferroviaire principalement, présentent la pî,irticularitE d'offrir une très grande force de maintien pour une consommation électrique très faible. Dans le cas présent, le système se compose d'une ventouse mobile (1) qui est solidaire, en présence de la. tension électrique, d'une part à une ventouse fixe (2) et à un plateau lié au clapet d'autre part (Schéma 1). l'a ventouse mobile est actionnée par un levier (4) qui fait aussi office d'indicateur d'état de la vanne. Grâce à ce système de double ventouse la vanne ne petit être maintenue en position ouverte en absence de courant. Mode de réalisation Ces électrovannes de sécurité à réarmement manuel peuvent être fabriquées dans les versions suivantes : Pression max. : Jusqu'à 16bars suivant les versions. Diamètres : DN 50, DN 80, DN 100, UN 125, l)N 150, DN200 Tensions d'alimentation : 230 VAC'., 24 VDC, 48VDC'. Consommation : de 5 watts pour la 1D50 à 20 watts pour la DN200. F.llcs seront équipées, pour la gestion interne du fonctionnement, d'un pressostat de contrôle de fa pression aval, de deux contacts inverseurs pour la position ouverte et fermée et d'un système de by-pass automatique pour l'équilibrage progressif des pressions amont et aval avant la réouverture, Le Schéma 2 nnontrc le principe du by-pass. Le pressostat assure la coupure de la tension (donc la fermeture de la vanne) dés que la pression aval chute sous un seuil prédéterminé. Pour la réouverture manuelle de 1a vanne, le contact position fermée permettra l'excitation de la bobine (1) (Schéma l), môme en absence de pression suffisante en aval c. à d sans autorisation du pressostat, ce qui permettra de la solidariser de l'axe du clapet (3) et de commencer à soulever ce dernier en actionnant. le by-pass jusqu'à l'équilibrage des pressions. A ce mottient le pressostat autorisera l'alimentation des bobines (1) et (2) et donc l'arrimage de l'équipage formé par la bobine (1) et l'axe du clapet (3) sur la bobine (2). En option, l'état des contacts du pressostat et des fins de course pourra être reporté sur un bornier de sortie. Revendications (-Dispositif monté sur des électrovannes à réarmement manuel utilisant deux ventouses électromagnétiques en série pour permettre que la position du levier de réarmement indique clairement l'état de la vanne sans qu'il soit pour autant possible d'en empêcher la fermeture par blocage du dit levier. 2-Dispositif associant à la revendication 1 un by-pass d'équilibrage des pressions amont et aval. 3-Dispositif associant aux revendications 1 et 2 un pressostat de surveillance de la pression aval intégré à la gestion interne de l'électrovanne.