FR 2769079 A1 19990402 FR 9712106 A 19970926 L'invention proposée est destinée à utiliser un réseau de chauffage existant pour alimenter en eau les condenseurs d'un ensemble de climatiseurs réversibles ou non pendant que le chauffage est à l'arrêt. La récupération des frigories, et accessoirement des calories pour les systèmes réversibles, s'effectue sur l'eau de ville (E.V) dans la version 1 et sur un forage aquifère pour la version 2. L'invention permet dans sa version 1 (schéma 1) - de rafraîchir 1 ou plusieurs pièces d'une habitation à partir d'un climatiseur individuel eau-air le plus souvent, mais aussi eau-eau, en utilisant les frigories contenues dans l'eau de ville utilisée pour les besoins domestiques avec appoint éventuel en eau perdue. - de chauffer ces mêmes locaux avec un appareil réversible qui, dans ce cas, récupère des calories sur le même réseau, notamment pendant l'intersaison où le chauffage collectif n'est pas en service et où la T"C extérieure nécessite un appoint chauffage pour améliorer les conditions de confort. L'eau de ville n'est pas consommée tant que la T"C du réseau n'atteint pas 25"C. Elle est gratuite lorsque les soutirages d'eau chaude ou d'eau froide sanitaire refroidissent le réseau par passage préalable dans l'échangeur (5). Elle est consommée et rejetée à l'égout lorsqu'aucun soutirage n existe (la nuit par exemple). Version 2 (schéma 2) Dito version 1 avec non plus de l'eau de ville mais de l'eau d'un forage aquifère si le site le permet. Dans ce cas, la récupération sur l'eau de ville est illusoire. Elle est abandonnée. Ces climatiseurs individuels eau-air ou plus rarement eau-eau ou encore air-air sont en général utilisés - directement en eau de ville en ce qui concerne les appareils eau-air ou eau-eau à partir d'un robinet de cuisine ou de salle de bain et rejet le plus souvent dans WC, évier, lavabo, etc... Ces installations nécessitent des liaisons souples qui traversent les locaux avec tous les inconvénients que cela comporte (encombrement, condensation, esthétique...) - en entrebâillant une fenêtre pour évacuer, à l'extérieur, les calories des climatiseurs air-air. Le rendement global (fenêtre entrouverte) est évidemment plus mauvais et ce type d'appareil n'offre que des performances médiocres. - sur des boucles d'eau rafraîchies par des aeroréfrigérants et réchauffées par des générateurs quelconques pour les installations réversibles. Dans ce cas, la T"C de la boucle reste trop élevée (autour de 40 C) ce qui générerait de la chaleur sur tous les radiateurs de l'installation, il est donc nécessaire soit d'isoler les tuyauteries, soit de les faire cheminer en dehors du volume chauffé, ce qui n'est pas le cas des installations existantes. - avec de l'eau de forage selon le même principe que celui de l'invention mais sur un réseau distinct. L'invention consiste à créer un réseau mixte ETE/HIVER à partir des conduites existantes et d'installer Dans la version l : 1")1 échangeur sur le réseau existant (repère 4 des schémas l et 2) destiné à récupérer les frigories ou les calories nécessaires aux climatiseurs individuels. 2") de raccorder le réseau primaire de l'échangeur directement sur le réseau arrivée eau de ville juste après compteur et, par conséquent, de faire passer la totalité du débit E.V dans le primaire échangeur. 3 ) d'installer en lieu et place des bouchons de radiateurs existants, des vannes afin de raccorder par liaisons souples les climatiseurs individuels (repère 6). Cette version de l'installation sous entend que le débit d'eau disponible en ce point permet une irrigation du condenseur du climatiseur avec un AT C de 5 à 6". Au-delà, le radiateur chaufferait le local à traiter et annulerait, de ce fait, l'action du climatiseur. 4 ) d'installer 2 tés et 2 vannes (repère 7) en amont au radiateur de la pièce à traiter lorsque le débit d'eau a été calculé en chauffage avec un AT C supérieur à 6"C. 5 ) d'installer une vannes 3 voies (repère 5) en sortie primaire échangeur permettant de réguler l'arrivée E.V en fonction de la T"C de la boucle, lorsqu'il n'y a pas de soutirage. Dans la version 2 l ) Dito version 1 2") Dito version 1 3 ) Dito version l 4 ) Dito version l 5 ) de réaliser un forage aquifère (repère 5 schéma 2) dont la pompe est commandée par l'information de T"C du départ ou du retour boucle. 6 ) d'installer un ballon tampon en un point quelconque du réseau pour éviter les démarrages fréquents de la pompe de puits (repère 8 schéma 2). Caractéristiques communes aux 2 versions en fonctionnement climatisation : - la chaudière (repère 1) est à l'arrêt. - la ou les vannes de régulation (l'installation peut en comporter plusieurs) sont positionnées de façon à ne pas irriguer la chaudière (repère 2 des schémas). - la pompe (repère 3) est en marche. - l'échangeur est irrigué soit par de l'eau de ville, soit par de l'eau de forage. - le réseau alimentant les radiateurs existants fonctionne a: * 20"C T"C départ, + 25"C TOC retour, afin de ne pas réchauffer les locaux climatisés ou non. - l'eau primaire (E.V ou puits) rentre dans l'échangeur à 13/15"C. Elle ressort à 23"C environ. - L'installation utilise le débit eau prévu pour le chauffage avec un AT C d'origine de l'ordre de 20"C en général. L'installation climatisation fonctionne avec un AT C condenseur de 5"C à 7"C, ce qui limite à 20/25 X environ les possibilités de climatisation de l'immeuble. - le fonctionnement est du type alternatif. Les pièces de nuit ou de jour ne sont pas traitées simultanément. - les besoins en eau de ville journaliers par individu sont de 150 litres/jour, ce qui représente pour les T"C annoncées une récupération possible de 1,4 à 2 kWh/jour/occupant pour l'ensemble de l'immeuble, y compris ceux qui n'utilisent pas le système de climatisation. Non compris l'arrosage des espaces verts et besoins annexes éventuels. - l'eau de ville est utilisée 2 fois (version 1 uniquement) à des fins thermiques et domestiques sans que cela devienne de l'eau tiède (T"C de distribution maximum 23"C). - avec des climatiseurs réversibles, l'installation peut être utilisée en chauffage d'appoint ou en secours. - le forage dans la version 2 peut également être utilisé pour les besoins d'arrosage ou d'eau brute éventuel. REVENDICATIONS 1") Système de climatisation de chauffage d'appoint et de secours caractérisé en ce qu' il utilise un réseau centralisé existant qui, après adjonction d'un échangeur et l'adaptation des circuits des pièces à traiter, permet de climatiser les locaux tout en conservant les caractéristiques et le fonctionnement de l'installation d'origine. 2") Système selon revendication 1 et dans sa version 1 caractérisé en ce qu'il utilise la récupération sur l'eau de ville des calories ou frigories nécessaires aux climatiseurs individuels. 3 ) Système selon revendication 1 dans la version 2 caractérisé par la création d'un forage aquifère qui après récupération des calories ou frigories peut également et simultanément ou non assurer d'autres besoins tels arrosage, distribution d'eau brute. 4 ) Système selon revendication 1 et 2 caractérisé en ce que l'eau de ville distribuée dans l'immeuble est utilisée simultanément à des fins thermiques et domestiques.