FR 2753696 A1 19980327 FR 9611908 A 19960925 DESCRIPTION Dispositif de stérilisation de l'eau dans un but sanitaire.Utilisant l'effet destructeur du rayonnement ultra violet emis par des lampes appropriées, caractérisé en ce qu'il est balisé en P.V.C et livrable sous forme d'un ensemble prêt à monter. Les rayonnements ultra violets sont utilisés seul ou avec adjonction d'autres techniques depuis longtemps pour stériliser l'eau ou tout autre produit pouvant circuler dans des canalisations. la figure 1 représente le dispositif nouveau caractérisé en ce que l'ensemble est constitué de pièces en PVC ,les embouts (1) d'étanchéité qui sont au nombre de 2 par élément de stérilisation sont identique. n est constitue de deux éléments stérilisant verticaux (5) de longueur comprise entre 70 et 150 cm et de préférence 120cm. Les deux éléments stérilisant verticaux sont en tube P5/C pression de diamètre compris entre 50 et 250 mm et de préférence 7Smm. Les deux éléments verticaux comportent chacun un tube intérieur en matière transparente ( quartz) qui assure le libre passage à une lampe germicide (14)( lampe émettant des rayonnements dans la gamme des ultra violets) Le tube intérieur en matière transparente laisse l'air passer entre celui-ci et la lampe créant ainsi une ventilation naturelle. Ces deux éléments sont raccordés entre eux, en partie basse ,par un tubes PVC (7) pression horizontal de diamètre compris entre 50 et 125 mm ,et de préférence 75 mm, de manière à avoir un entre-axe compris entre 10 et 100 cm et de préférence 20 cm. Au niveau haut un tube PVC pression (8) prolonge ce côté d'une distance comprise entre 10 et 150 cm et de préférence 20 cm. De l'autre côté un tube PVC pression (9) prolonge ce côté d'une distance comprise entre 10 et 150 cm et de préférence 20 cm et de manière à être opposée à la pièce (8). Les tubes (8) et (9) sont terminés par des raccords démontables. L'ensemble est livrable démonté, son assemblage se faisant par collage, entre les divers tubes (5-7-8-9) et quatre T en PVC (12). ( colle à solvant fort pour tubes et raccords PVC rigide) Le tube intérieur en matière transparente ( quartz) laisse l'air passer entre celui-ci et la lampe créant ainsi une ventilation naturelle pour la lampe. L'étancheité est réalisé par un joint torique logé dans une rainure de forme appropriée. Dispositif modulable en nombre d'élément de filtration ou en diamètre pour avoir une réservé d'eau stérile dans le cas d'eau à potabiliser. Dispositif caractérisé en ce que la lampe germicide s'enleve sans arrêter la circulation d'eau dans les tubes, car en retirant l'embout (3) du haut on enlève le tube, l'embout (3a) du bas est appuyé sur une équerre (4) fixé sur la pince (1). Dispositif caractérisé en ce que les extrémités du système sont constitués de raccords démontables de diamètre compris entre 50 et 125 mm , et de préférence 75 mm,laissant une très grande souplesse de raccordement avec l'installation existante. Dispositif caractérisé en ce que le tube intérieur en matière transparente (quartz) s'enléve en arrêtant le circuit d'eau et en tirant le tube avec son index tout en lui donnant simultanément un mouvement circulaire de manière à ne pas coincer avec le joint torique qui est logé dans une rainure de forme appropriée. la figure 2 représente le détail du dispositif d'étanchéité entre le tube (13) intérieur en matière transparente (quartz) et des embouts (1) d'étanchéité. L'étancheité est réalisé par un joint torique (15) logé dans une rainure de forme appropriée. la pression de l'eau sur le joint torique (15) assure le coincement du tube (14). L'équerre (4) dans la partie basse assure le maintient de la lampe en position. Le changement de la lampe se faisant par le haut, un espace libre de 100 cm avant tout obstacle est à prévoir. L'ensemble est également livrable assemblé. REVENDICATIONS 10) Dispositif de stérilisation de l'eau dans un but sanitaire. Utilisant l'effet destructeur du rayonnement ultra violet emis par des lampes appropriées, caractérisé en ce qu'il est réalisé en P.V.C et livrable sous forme d'un ensemble prêt à monter. 20) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'ensemble est constitué ,une fois assemblé, de deux éléments stérilisant verticaux (5), comportant chacun un tube intérieur .Ces deux éléments verticaux (5) sont raccordés entre eux, en partie basse (7), par un tube horizontal. Au niveau haut un tube (8) prolonge ce côté. De l'autre côté un tube (9) prolonge côté de manière à être opposée à la pièce (8). Les tubes (8) et (9) sont terminés par des raccords démontables. 30) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé en ce que l'ensemble est constitué de deux éléments stérilisant verticaux (5) de longueur comprise entre 70 et 150 cm et de préférence 120 cm. Les deux éléments stérilisant verticaux sont en tube PVC pression de diamètre compris entre 50 et 125 mm , et de préférence 75 mm. Les deux éléments verticaux comportent chacun un tube intérieur en matière transparente (quartz) qui assure le libre passage à une lampe germicide (lampe émettant des rayonnements dans la gamme des ultra violets) Le tube intérieur en matière transparente laisse passer l'air entre celui-ci et la lampe créant ainsi une ventilation naturelle. Ces deux éléments sont raccordés entre eux, en partie basse par un tube PVC (7) pression horizontal de diamètre compris entre 50 et 125 mm et de préférence 75 mm, de manière à avoir un entre-axe compris entre 10 et 100 cm et de préférence 20 cm. Au niveau haut un tube PVC pression (8) prolonge ce côté d'une distance comprise entre 10 et 150 cm et de préférence 20 cm. De l'autre côté un tube PVC pression (9) prolonge ce côté d'une distance comprise entre 10 et 150 cm et de préférence 20 cm, de manière à être opposée à la pièce (8). Les tubes (8) et (9) sont terminés par des raccords démontables. 4 ) Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que l'ensemble est constitué de pièces en PVC ,dont les embouts (1) d'étanchéité qui sont au nombre de 2 par élément et qui sont identiques. 50) Dispositif selon la revendication 4 caractérisé en ce que l'ensemble est livrable démonté, son assemblage se faisant par collage, entre les divers tubes (5-7-8-9) et quatre T en PVC (12). ( colle à solvant fort pour tubes et raccords PVC rigide) 60) Dispositif selon la revendication 5 caractérisé en ce que le tube intérieur en matière transparente (quartz) laisse l'air passer entre celui-ci et la lampe créant ainsi une ventilation naturelle 7 ) Dispositif selon la revendication 6 caractérisé en ce que il est modulable en nombre d'élément de filtration et qui peuvent varier en diamètres de 50 à 125 mm, pour avoir une réservé d'eau stérile dans le cas d'eau à potabiliser. 80) Dispositif selon la revendication 7 caractérisé en ce que la lampe germicide s'enleve sans arrêter la circulation d'eau dans les tubes, car en retirant l'embout (3) du haut on enlève le tube, l'embout (3a) du bas est appuyé sur une équerre (4) fixé sur la pièce (1) par une vis 90) Dispositif selon la revendication 8 caractérisé en ce que les extrémités du système sont constitués de raccords démontables de diamètre compris entre 50 et 125 mm , et de préférence 75 mm, laissant une très grande souplesse de raccordement.