FR 2729455 A1 19960719 FR 9500486 A 19950116 GAZ -SYSMmFOfl:t DESCRIPTION La présente invention est un dispositif pour stopper les fuites de gaz domestique (ouverture de robinet de gazinière, de chauffe eau à gaz, rupture de conduit etc...) et avertir l'utilisateur de l'existence d'une fuite. Aucun système ne permet de stopper les fuites et d'avertir l'utilisateur de l'existence d'une fuite. Le dispositif selon l'invention, ses différents modes de fabrications et d'applications permet de paiier ces deux inconvénients Les déssins annexés illustrent le dispositif: - la figure 1 représente le dispositif selon une première confi giration. - la figure 2 représente le dispositif selon un mode particulier de fabrication. - la figure 3 représente le dispositif selon un mode particulier de fabrication et d'application. - la figure 4 représente le dispositif résultant de la combinaison des dispositifs des figures 1 et 2. II comporte en effet selon une première caractéristique fig 1 une unité centrale dordinateur(l) pré programmé pourvue d'un bouton de commande. L'unité (1) est aussi connecté à :un capteur (4) permettant de mesurer le débit ou la vitesse du gaz, plusieurs thermomètres (6), une centrale d'alarme (7) et un petit moteur électrique(8) . II comporte aussi un boîtier( 2) étanche relié à l'arrivé du gaz (3). Le capteur de débit(4) ainsi qu'une soupape(5) sont placé à l'intérieur du boîtier( 2) . La soupape(5) peut être actionnée par le moteur électrique (8) grâce à un bras 9). Lorsque le gaz circule à travers le boîtier( 2) vers la gazinière ou le chauffe eau le capteur (4) mesure le débit du gaz et transmet l'information à l'unité centrale (1). Au même moment les thermomètres (6) placé à proximité des feux transmettent la température au voisinage de chaque brûleur Au débit correspond une température ou somme de températures minimales (programme de l'unité centrale) si celles-ci venaient à ne pas correspondre au dit débit, il y aurait donc fuite. L unité centrale(1) après quelque secondes va alors commandé le déclenchement de l'alarme ( 7) et la mise en marche du moteur (8) qui va actionner la fermeture de la soupape ( 5) et obstruer ainsi le passage du gaz dans le boîtier( 2). Pour ré initialiser le système il suffira d'appuyer sur le bouton de commande de l'unité centrale(l). Selon un mode particulier de fabrication Fig 2 le capteur de débit (4) de la Fig 1 peut être supprimé et des capteurs ( 10 potentiomètre) peuvent être placé directement sur les boutons de commandes de chaque brûleur et connecté à l'unité (i) qui peut ainsi mesurer le degré d'ouverture des brûleurs. Lorsqu'un capteur (10) informe de l'ouverture d'un brûleur, l'unité centrale (i) analyse la température du thermomètre correspondant. En cas d'abs- cence de température correspondante comme dans le 1 er cas (fig 1) l'unité centrale (i) va commander, après quelques secondes, le déclenchement de l'alarme( 7) et la mise en marche du moteur ( 8) pour actionner la soupape( 5) et obstruer le passage du gaz dans le boîtier (2). Selon une variante: -Un dispositif peut résulté de la combinaison des dispositifs des Fig 1 et 2. Ce troisième dispositif serait muni d'un capteur de débit (4) fig 1 et des capteurs permettant de mesurer le degré d'ouverture des brûleurs fig 2. Selon un mode particulier de fabrication et d'application: -Un autre capteur (4.1) fig 3 pourra être placé à la sortie du conduit de gaz et connecté à I' unité centrale (1) qui pourra comparer le débit entre l'arrivée et la sortie du gaz. Une éventuelle variation du débit pourrait alors être détecté entre les capteurs ( 4.) et (4.1). Si cette variation s'avérait négative, il y aurait donc une fuite du conduit entre les capteur (4) et (4.1), l'unité centrale ( 1) va alors, commander le déclenchement de l'alarme ( 7) et la mise en marche du moteur (8) pour obstruer le passage du gaz dans le boîtier (2) grâce à la soupape ( 5). Il est à noter que cet utilisation peut se faire, lorsqu'il s'agit juste de la surveillance du conduit, sons l'utilisation de thermomètres ( 6 ) ou de capteur du type potentiornètre ( 10 II est à noter qu'il sera préférable, de placer l'unité (1) et la centrale alarme ( 7 ) le plus loin possible des feux, de renforcer les câbles conducteurs aux abords des feux. REVENDICATIONS 1) Dispositif pour stopper les fuites de gaz et avertir l'utilisateur de l'existence de la fuite caractérisé en ce qu'il comporte une unité centrale d'ordinateur (1) pré programmé et pourvu d'un bouton de commande 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'unité centrale (1) est connecté à: - Un capteur (4) permettant de mesurer le débit ou la vitesse d'un gaz - Plusieurs thermomètres (6) . - Une centrale alarme (7) . - Un petit moteur électrique (8) . 3) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé par le fait que le capteur (4) ainsi qu'une soupape (5) sont placé à l'intérieur d'un boîtier (2) et que le boitier (2) est relié à l'arrivé du gaz (3) 4) Dispositif selon les revendications 2 et 3 caractérisé par le fait que lors du passage du gaz dans le boitier (2), le capteur (4) mesure le débit du gaz, les thermomètres mesurent les températures au niveaux de chaque brûleurs. 5) Dispositif selon l'une des revendications 1,2,3 et 4 caractérisé par le fait que l'unité centrale (1) va analyser les l'informations transmisent, par les thermomètres (6) et le capteur de débit (4), et que en cas de débit mais sans température correspondante (programme de l'unité centrale 1) L'unité centrale (1) va commander après quelques secondes le déclenchement de l'alarme (7) et la mise en marche du moteur (8) pour que ce demier actionne la fermeture de la soupape (5) obstruant ainsi le passage du gaz dans le boîtier (2). 6) Dispositif selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que Ion supprime le capteur (4) et qu'on le remplace par des capteurs (10 )(poterb mètre) destiné à informer l'unité centrale (1 ) du degré d'ouverture de chaque brûleurs et qu'en cas d'ouverture mais sans température correspondante, après analyse(programme) L'unité centrale (1) va ordonner le déclenchement de l'alarme (7) et la mise en marche du moteur (8) pour la fermeture de la soupape (5) et l'obstruction du passage pour le gaz dans le boîtier (2) . 7) Dispositif selon les revendications 5 et 6 caractérisé en ce qu'on combine sur un méme dispositif un capteur de débit (4) et des capteurs d'ouverture (10 ) (potentiomètre ). 8) Dispositif selon l'une des revendications de 1 à 5 caractérisé en ce qu'on rajoute au dispositif initial un autre capteur de débit (4.1) à la sortie du conduit de gaz afin de mesurer les éventuelles variations de débit entre les capteurs de débit ( 4 ) et ( 4.1 ) et de détecter puis de stopper les fuites évenhelles liée à une ruptwe du conduit.