FR 2682149 A1 19930409 FR 9112590 A 19911008 DESCRIPTION La présente invention concerne un dispositif permettant l'automatisation de châssis ouvrants. Par définition, I'automatisation est la substitution de l'homme par une machine pour effectuer un travail déterminé. Par nomination de "châssis ouvrants", il faut comprendre tout module ouvrant, muni de charnières tel que porte, aération ouvrante de toiture, fenêtre oscillante, châssis pivotant. L'ouverture ou la fermeture de ces châssis mobiles se fait habituellement de façon manuelle, par une commande à manivelle (vérin manuel) ou par verin électrique commandé depuis un inverseur de fonctions Ouverture/Fermeture. Le dispositif selon l'invention permet de remédier à toute intervention manuelle. II comporte en effet selon la figure 1 - un boitier de contrôle (A) contenant une alimentation et un relayage (E). - un thermostat d'ambiance (B) avec fonction inversion. - un boitier (C) étant un dispositif permettant de détecter la présence d'humidité (pluie), que l'on dénommera hygrostat. - un élément électrique (D) pouvant être un moteur, un vérin, un compas ou tout autre dispositif électrique offrant l'action d'ouverture ou de fermeture. De part sa configuration, ce dispositif permettra donc l'ouverture ou la fermeture de châssis ouvrants en l'absence de toute personne ou intervention manuelle. Par exemple: ouverture de châssis ouvrant pour l'aération d'une véranda. Le thermostat (B) est situé dans la véranda auquel on a donné un consigne de réagir à 200 C. Le détecteur d'humidité (C) est placé sur le toit de la véranda en un endroit dégagé. Le vérin électrique (D) est solidarisé au châssis ouvrant dans sa partie mobile et au dormant dans sa partie fixe. L'ensemble des cordons sont connectés au boitier (A) qui lui est branché par l'intermédiaire de la prise (1) au réseau de distribution électrique domestique. Lorsque la température dans la véranda atteindra la consigne de 200 C, elle entraînera aussitôt l'autorisation au vérin d'ouvrir le châssis. Si la consigne est inférieure à 200 C et dans les données techniques du thermostat, elle provoquera la fermeture du châssis. Si la température à l'intérieur de la véranda est à la consigne mais qu'il vient à pleuvoir, le détecteur d'humidité provoque la fermeture instantanée du châssis - Priorité à la pluie. Description générale de la figure 2 Le boitier (A) est connecté par la prise (1) en phase (P), en neutre (N) et en terre (T) au réseau 220 volts domestique. Un fusible (2) de 10 A protège l'ensemble du dispositif ainsi que les éléments moteurs (D). Le bon fonctionnement est visualisé par un voyant (3). En (P') on attaque d'une part le bloc alimentation (E) en (7) et (8) - et d'autre part le thermostat (B) en (4) qui est le commun. L'alimentation (E) donnera une régulation 12 Volts continu sous 1 Ampère, en (9) qui sera le (-) et en (tO) qui sera le (+), pour le fonctionnement de l'hygrostat (C) en (16) et (17). La réponse de hygrostat (C) en (18) active un buffer (H) en (19) ce qui excitera la bobine d'un relais (F) unipolaire inverseur en (12). Le retour bobine du relais (F) se fait en (11) depuis le + alimantation en (10). Si l'hygrostat (C) donne une réponse dénommée REP, c'est à dire à l'état bas ou /, I'excitation du relais (F) entraînera la fermeture des contacts (14) assurant un point (X) la mise en route du moteur (D) en sa phase (U), (fermeture). A l'état REP = 1, le relais (F) est à l'état de repos en son contact (15) assurant au point (Y) la mise en route du moteur (D) en sa-phase (V), (ouverture). Cette opération s'effectuera si la continuité est établie en (4) et (5) relatant de la consigne du thermostat (B) convenant d'une température supérieure ou égale à la-consigne. Pour conclure, le fonctionnement est: - Si REP =/alors fermeture - Si REP = I et continuité 4 et 5 alors ouverture Le retour moteur (D) est assuré par le neutre (N') et protégé par la mise à la terre (T') si celui-ci est de classe 1 +. La figure 3 expose la partie purement électronique. En (7) et (8), alimentation d'un transformateur en 220 Volts attaquant à ses bornes de sorties sous 12 Volts et 15 VA un pont de diodes redressant le courant alternatif en courant continu en((22) le pôle +let((9) le pôle -)continu. Un condensateur électrochimique de 470 uF constitue le filtre - le composant (G) est un régulateur type LM 781-2-donnant en sa sortie (25) une tension régulée, stabilisée de 12 Volts sous 1 A - les points (24) et (26) représentent respectivement son entrée et sa mise à la masse. Le condensateur (27) est un tantale-goutte de 1 uF assurant la stabilité de sortie du régulateur (G). La sortie + stabilisée régulée en (10) alimente l'hygrostat (C) en (17). La masse de celui-ci s'effectue en 16. La REP de l'hygrostat (C) est amplifiée par un buffer (H) au point (18) constitué d'un transistor Darlington planar type BSR 51. Si REP = 0 alors conduction en base (19) et réponse en collecteur (21) qui excite la bobine du relais (F) en (12) par le passage émetteur en (20) du (-). Une diode (28) type 1 N 4002 protège la bobine des retours électriques. Cette conduction provoque le changement d'état des contacts associés assurant la fermeture du moteur (D). Une diode électroluminescente (30) donne l'état de réponse de l'hygrostat (C). Si REP =alors diode allumée. Si REP = 1 alors diode éteinte. La résistance (29) de 1200 Ohms en série avec la led (30) sert en résistance chutrice. La figure 4 expose le schéma électronique de l'hygrostat (C). il est essentiellement bâti autour d'un circuit intégré Dual In Line de la Société NATIONAL SEMICONDUCTOR : le LM 1830 (31) qui est un détecteur de fluides. Le schéma et l'application ne sont que références du constructeur. - (32) condensateur mylar 1 uF - (33) résistance 470 Ohms - (34) résistance 1,8 kOhms - (35) condensateur mylar 47 QF - (36) condensateur chimique 22 uF - (37) est constitué d'un circuit imprimé EPOXY simple face cuivre représentant une double trame croisée mais non jointive. La pluie au contact de deux pistes non jointives assurera la commutation et provoquera le changement d'étatde sortie (18) du circuit (31) : la réponse entraînera le changement d'état du relais (F). L'ensemble de ce circuit est enfermé dans un boitier plastique ABS étanche avec une sortie de câbles par un presse-étoupe. Les différents composant des figures 3 et 4 sont implantés et soudés sur un circuit epoxy simple face cuivre. Le présent dispositif selon l'invention est destiné à toute application domestique chez les particuliers pour ouvrir ou fermer automatiquement un châssis ou tout bâti à charnières. Il peut être étendu à certaines professions tel que pépiniéristes, paysagistes ayant des serres, à tout hangar ou hall industriel dont la pluie peut être un facteur néfaste. REVENDICATIONS 1) Dispositif permettant l'automatisation de châssis ouvrants caractérisé en ce qu'il comporte: - un boitier (A) contenant une alimentation et un relayage (E). - deux sondes de données: un thermostat d'ambiance (B) ,un hygrostat (C) - un récepteur (D) qui est un élément électrique actionnant une ouverture ou une fermeture de châssis ouvrants. 2) Dispositif selon la revendication, 1 caractérisé en ce que le thermostat (B) situé à l'intérieur d'une pièce, programmé pour une température de consigne fera actionner le récepteur (D) soit en ouverture soit en fermeture. 3) Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que si la sonde dénommée hygrostat (C) détecte une humidité suffisante, il y aura action à la fermeture du récepteur (D). 4) Dispositif selon la revendication 3 caractérisé en ce que la fonction fermeture dû à l'hygrostat est prioritaire par rapport à la consigne du thermostat. 5) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que si le récepteur (D) est en position fermeture, c'est à dire température inférieure à la consigne (B) et que l'hygrostat (C) soit REP = 0 donc pluie : il y a verouillage par l'hygrostat (C).