FR 2671008 A1 19920703 FR 9016628 A 19901231 La présente invention a trait à la conception d'une armoire pour la bio décontamination de l'air des salles d'opération. L'air est l'élément invisible d'une salle d'opération dont il ne faut pas négliger la qualité bactériologique. Le niveau de concentration en micro organisme y est élevé et cet état représente un danger pour l'opéré et l'équipe chirurgicale. Pour limiter les risques d'infections dans les salles d'opération, il est nécessaire de disposer d'un produit ayant la capacité de remplir un certain nombre de fonctions essentielles pour le milieu ambiant de ces salles: Evacuation et suppression au maximum des particules contenues dans l'air. Réalisation d'un niveau constant de l'humidité de l'air. Réalisation d'un confort climatique et sonore pour l'équipe chirurgicale. Maintien de la salle en surpression permanente. I1 est courant de trouver sur le marché des produits ayant la fonction de fournir un confort climatique pour une pièce ou une zone en général. Ces produits ne sont pas adaptés à l'application spécifique de la bio décontamination de ltair des salles d'opération. Le produit selon l'invention permet la réalisation des fonctions essentielles pour la bio décontamination de l'air des salles d'opération.Tout d'abord, le produit se présente sous la forme d'une armoire; cette conception permet de placer le produit à proximité de la salle d'opération et dans un local pas obligatoirement spécialisé. Les avantages de cette présentation sont significatifs: accroissement de la sécurité contre la contamination et diminution des coûts représentés par les réseaux d'air de liaison, Plus courts. L'armoire est à double corps: un corps technique étanche(l)dans lequel l'air est filtré et traité, et un corps extérieur(2)comportant les organes de commande et de surveillance.Ces deux corps sont indépendants. Cette disposition présente plusieurs avantages en particulier, de créer une barrière complémentaire contre la pénétration des poussières,ltespace inclus entre les deux corps fait office de sas (3), et de limiter la propagation du bruit émis par le fonctionnement du ventilateur(l2),effet de la double peau; de faciliter les opérations de surveillance et d'exploitation sans avoir à ouvrir le circuit d'air technique. Le bloc technique(l) comporte à l'intérieur de son volume,successivement dans le sens allant de l'entrée d'air(4) à la sortie d'air(l6): un filtre fin(5) monté étanche et assurant la propreté de l'armoire, un échangeur(6) alimenté en eau glacé et ayant la fonction de refroidir ou déshumidifier l'air, un tamis(7)éliminant l'entraînement des gouttelettes d'eau, un échangeur(8) alimenté en eau chaude et ayant la fonction de chauffer l'air. Tous les composants cités précédemment sont situés au niveau inférieur du bloc technique(l). Ensuite, au niveau inférieur du même bloc technique(l), on trouve successivement dans le sens de l'air: un dispositif de correction acoustique(9) agissant sur l'énergie sonore développée par le fonctionnement du ventilateur un filtre très fin(10) à très haute efficacité, monté étanche et servant de préfiltrage à la filtration absolue finale, un dispositif de correction acoustique(ll) agissant sur l'énergie sonore développée par le fonctionnement du ventilateur(l2), un ventila teur(l2) actionné par un moteur(l3), la vitesse du ventilateur est variable et agit sur la pression progressive de l'air. Ensuite et de nouveau situés au niveau supérieur du bloc technique(l) et au refoulement du ventilateur(12), un dispositif de correction acoustique(14) agissant sur l'énergie sonore développée par le fonctionnement du ventilateur(12), une rampe d'humidification(15) à débit de vapeur progressif. La destination du produit au milieu médical nécessite d'avoir accès au volume intérieur du bloc technique pour désinfection des parois et des composants; aussi tous ces composants sont accessibles par des portes de qualité hermétique situées en fa çade du bloc technique(l) A l'extérieur du bloc technique sont placés tous les organes complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du produit. L'architecture de la salle d'opération et les besoins des équipes chirurgicales sont communs à tous les pays. L'unité d'application du produit selon l'invention répond à ces exgences et s'-ouvre à la production industrielle. REVENDICATIONS 1) Arno? pour la bio décontamination de l'air dr salles d'opération,caractérisé en ce que cette armoire est à double corps: un corps technique étanche(l) dans lequel l'air est filtré et traité et un corps extérieur(2) comportant les organes de commande et de surveillance. Ces deux corps sont indépendants et l'espace(3)inclus entre les deux corps forme un sas. 2) Produit selon la revendication 1, caractérisé en ce que les composants de filtration et de traitement de l'air, sont situés dans le volume intérieur du bloc technique(l) 3) Produit selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que à l'entrée de l'air(4) dans le bloc technique, on trouve successivement: un filtre fin(5), un échangeur(6) alimenté en eau glacée, un tamis(7) contre l'entraînement des gouttelettes d'eau un échangeur(8) alimenté en eau chaude. 4) Produit selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que les composants (5-6-7-8) sont situés au niveau supérieur du bloc technique(l) 5) Produit selon les revendications précédentes caractérisé en ce que succèdent aux composants énumérés dans la revendication 3 successivement dans le sens de l'air, un dispositif de correction acoustique(9), un filtre très fin(10), un dispositif de correction acoustique(ll), un ventilateur(12) avec son moteur(13) 6) Produit selon la revendication 5 caractérisé en ce que les composants 9-10-11-12-13 sont situés au niveau inférieur du bloc technique 1. 7) Produit selon les revendications précédentes caractérisé en ce qu' un dispositif de correction acoustique(14) et une rampe d'humidification(l5) succèdent successivement au ventilateur(l2) 8) Produit selon la revendication 7 caractérisé en ce que les composants 14 et 15 sont situés au niveau supérieur du bloc tech nique(l) et avant la sortie d'air(16). 9)Produit selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que tous les composants sont accessibles par des portes de qualité hermétique situées en façade du bloc technique(l)