FR 2662376 A1 19911129 FR 9006682 A 19900525 BRUMlSATEUR A JET D'AIR A ONDES SONIQUES L'invention concerne un brumisateur à jet d'air à ondes soniques. L'invention s'applique plus particulièrement à faire un mélange eau-air et sous la poussée de l'air, l'eau ressort en particule de 1 à 10 microns, ce qui a pour but de faire des économies en énergie et en eau. La fabrication actuelle de pièces similaires oblige à des contrôles et des essais après fabrication pour déceler les contres pressions et à des rejets de pièces d'où un coût de fabrication très élevé. Notre invention permet entre autre de faire des économies au niveau de la fabrication et des économies en consommation d'eau et d'énergie. Dans cet esprit, notre invention concerne un brumisateur à jet d'air à ondes soniques, notamment pour l'arrosage, l'humidification, la réfrigération, la désinfection et éventuellement la vaccination par nébulisation. Notre invention permet de supprimer tout risque de contamination bactériologiquen évitant la condensation stagnante d'eau ou de tout autre liquide dans les bacs ou sur les parois. Notre invention consiste à avoir une seule pièce à l'intérieur du corps pour éviter les contre-pressions. L'invention du brùmisateur à jet d'air à ondes soniques fonctionne sur les générateurs de brouillard, l'air comprimé débouche d'une ouverture conique à section circulaire dont le degré de l'angle du cône est très précis, avec une tolérance de plus ou moins 30 secondes qui est placé en face d'une chambre de résonnance. Lorsque la vitesse du jet d'air est supérieure à la vitesse de propagation du son, le gaz de la chambre de résonnance se dilate et produit un train d'ondes de chocs soniques puissant entre le corps de la buse et le résonnateur. L'eau ou tous autres liquides présentés au niveau des ondes de chocs, est fractionnée par l'énergie sonique et se transforme en particules de 1 à 10 microns. Le brumisateur à jet d'air à ondes soniques peut être installé au gré, en caisson, en gaine, en ambiance. La régulation tout ou rien proportionnelle permettant d'obtenir jusqu'à plus ou moins 2% H.R. (Humidité Relative). Le brumisateur à jet d'air à ondes soniques peut remplacer avantageusement tous systèmes conventionnels tels que - les laveurs d'air, les batteries arrosées - les humidificateurs à vapeur - les humidificateurs mécaniques à évaporation ou à ruisselement - les humidificateurs par résistances à immersion ou par infrarouge et tous systèmes de turbine ou ventilateur utilisant le principe de refroidissement en adiabatique. Les applications industrielles sont en agro-alimentaire, hôpitaux, salles blanches, électronique, textiles, maraichages, horticole, bureau, immeuble, papeterie, salle informatique. La sélection est variable suivant les besoins. DEBIT EAU PRESSION EAU DEBIT AIR PRESSION AIR PUISSANCE ELECTRIQUE 5 KG/H 0.60 BAR 2.5 NM3 H 6 BAR 0.60 KW 10 KG/H 1.00 BAR 6.0 NM3 H 6 BAR 1.00 KW 15 KG/H 1.50 BAR 17.0 NM3 H 6 BAR 2.20 KW (NM3 = Nanomètre Cubes) Pour une plus grande quantité d'eau ou tous autres liquides à vaporiser, multiplier par autant de fois le nombre de brumisateur à jet d'air à ondes soniques. Toutes combinaisons de brumisateurs à jet d'air à ondes soniques peut s' envisager. Les avantages d'utilisation des brumisateurs à jet d'air à ondes soniques - Evaporation immédiate des particules égales ou inférieures à 10 microns - Utilisation de l'eau potable sans aucun additif - Suppression de risque de contamination bactériologique par la condensation stagnante d'eau ou tous autres liquides dans les bacs ou sur les parois - Régulation de base en tout ou rien, en option flottante ou proportionnelle permettant d'obtenir jusqutà 12% HR et +0.25 C du point de rosée - Produire des gouttelettes d'autant plus fines que le débit diminue - Encrassement ou entartrage pratiquement nul - Economies financières d'exploitation - Economies en eau puisque rendement à 100% et ne pulvérisant que la quantité d'eau souhaitée - Economie en traitement chimique, le brumisateur à jet d'air à ondes soniques ne nécessite aucun additif chimique pour le bon fonctionnement du système, tout problème de corrosion et d'encrasse ment étant éliminé - Entretien pratiquement nul au niveau du corps du brumisateur à jet d'air à ondes soniques - Le brumisateur à jet d'air à ondes soniques est également disponible avec des utilisations en eau déminéralisée pour répondre aux exigences des salles blanches, blocs opératoires, traitements de films, vaccinations animales par nébu?isation, traitements des maraichages et horticoles - Coût des réglages et mises au point réduits avec une seule pièce à l'intérieur du corps - Sur le corps du brumisateur à jet d'air à ondes soniques un clapet anti-retour eau ou autre liquide est monté, ce qui permet de couper l'air et l'eau ou autre liquide en même temps, ce qui diminue le coût d'utilisation en énergie électrique - L'ensemble des brumisateurs à jet d'air à ondes soniques est contrôle par une platine de régulation sonique. L'invention apparaitra plus clairement à la lumière de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels - La figure 1 est une vue d'ensemble en coupe du brumisateur à jet d'air à ondes soniques - Les figures 2 à 6 sont des vues en coupe de chaque pièce constituant le brumisateur à jet d'air à ondes soniques - La figure 7 est un schéma de la platinessoniquet - La figure 8 est le schéma électrique - La figure 9 est un abaque pour les calculs de température en fonction de la qualité d'eau par KG d'air sec. En se rapportant aux dessins, le brumisateur à jet d'air à ondes soniques, conforme à l'invention, comporte un corps (laiton ou inox) pièce nl avec une entrée eau (6) et air (7), une tête support (inox) pièce n 2 avec joint torique (8), un fil (inox) serti sur la tête support nY3, une chambre de résonnance (inox) qui est sertie et collée sur le fil inox pièce n4, le collage venant renforcer le sertissage, un tube de liaison conique avec joint torique (9) en inox pièce n 5. Ledit brumisateur comporte un corps (1) sur lequel est vissé un clapet anti retour pour l'eau, une entrée pour l'air, un filetage à l'opposé pour visser la tête support (2) qui possède un filetage intérieur pour visser le tube de liaison (5) qui possède une ouverture conique à section circulaire et quatre trous d'arrivée d'eau. Ces derniers devront être positionnés à plus ou moins 1/100 mm pour le bon fonctionnement de cette pièce. On notera en outre que les différents éléments constitutifs du support du brumisateur à jet d'air à ondes soniques qui vient d'être décrit, peuvent être fabriqués à l'avance et stockés. Les délais de livraison sont ainsi considérablement réduits. Les coûts de production sont également considérablement abaissés, l'assemblage et le montage peuvent être préparés à l'avance. Les brumisateurs à jet d'air à ondes soniques seront livrés et installés à la demande de chaaue client. Sur la figure 2: = 7 20' et p = 1690'. Sur les figures 7 et 8, les désignations représentent - 10 : Boitier de raccordement électrique - 11 : Vanne d'arrêt 1/4 de tour - 12 : Détendeur air avec manomètre 12 Bar - 13 : Pressostat de sécurité - 14 : Electro-vanne air-eau en 220 - 48 ou 24 V - 15 : (option) Débimètre air-eau - 16 : (option) Vanne modulante - 17 : Filtre tamis - 18 : Détendeur eau avec manomètre 6 Bar - 19 : Raccord rapide pour tuyau "RILSAN" - 20 : Hygrostat exterieur REVENDICATIONS 1) Brumisateur à jet d'air à ondes soniques, destiné par exemple à l'arrosage, l'humidification, la réfrigération, la désinfection, la vaccination par nébulisation comporantun corps (1) pourvu d'une entrée (6) pour l'eau, une entrée (7) pour l'air, un filetage à l'opposé pour visser une tête support (2), caractérisé en ce que ladite tête (2) possède un filetage intérieur pour visser un tube de liaison (5) d'une seule pièce, présentant une ouverture conique selon un angle x = 7-20 à section circulaire et quatre trous d'arrivée d'eau. 2) Brumisateur, selon revendication 1), caractérisé en ce que le corps comporte un clapet anti-retour pour liteau. 3) Brumasateur, selon revendication 1), caractérisé en ce que le tube de liaison (5) est en inox. 4) Brumisateur, selon revendication 1), caractérisé en ce que la chambre de résonnance (4) est fixée sur la tête (2) par un fil en inox (3) serti et renforcé par collage.