FR 2654889 A1 19910524 FR 8915537 A 19891123 Le systeme qui fait l'objet de ce brevet sert à résoudre principalement le problème rencontré tous les jours dans les escaliers de bâtiments ou autres, où l'éclairage est commandé par une minuterie et, qui s'éteind d'une façon brusque sans prévenir la personne qui serait en train de monter qui, souvent, se retrouve au milieu des escaliers dans le noir exposée au risque de trébucher, avec tout ce qui s'en suit... La solution oonsiste à, lorsque la minuterie arrive à sa fin, de relanoer une deuxième minuterie qui prend la relève en commandant la lumière mais oette fois, en diminuant l'intensité d'éclairage, suffisament pour prévenir la personne qui serait en train de monter tout en lui permettant de distinguer devant elle et pouvoir appuyer sur le bouton de réarmement de la minuterie principale. S'il nty a personne dans les escaliers et qu'aucun ordre n'est donné au bout d'un oertain temps après la fin de la première minuterie, l'éclaira- ge s'éteint totalement. A oe système est associé, à l'allumage de l'éclairage, une mise en marche prcgréssive des ampoules. El effet il est connu qu'à froid les lampes à incandescence, ont une très faible résistance (10 à 20fois plus faible qu'à ohaud). Et donc à la mise sous tension elles sont paroouru par un courant très froid, qui fait monter le filament à une très grande température, qui le fait évaporer à chaque allumage Jusqu'à ce qu'en chauffant les résistances atteignent leur résistance normale, et, donc, la température normale L'allumage progressif consiste à envoyer la tension de secteur par petit paliers Jusqu'à sa valeur maximale, ceci évite d'atteindre des températures excessives et donc, de prolonger la durée de vie de l'ampoule d'une façon notable, en limitant son évaporation à chaque mise en marche. Le circuit realisant toute ces fonotions est organisé de la sorte : (1) Filtre empeohant les parasites, dus à l'appel brusque de courant par le triac lorsqu'il travaille en angle conduction, de se propager dans le secteur, ceci est imposé par la Norme Française. (2) Transformation de la tension du secteur, redressement et filtrage pour la tension dtalimenta- tison;; de plus cette partie isole le système par rapport au seoteur pour la seourité des usagers. (3) Détecteur du 0 volt de tension du seoteur pour la synchronisation de la partie "4" du circuit. (4) Générateur de rampes synchronisées sur l'onde du secteur et de période deux fois plus petite que celle du secteur, pour la oommande du trias en angle de con duotion. (5) Interface permettant la mise en conduction du triac tout en assurant l'isolation du circuit par rapport au secteur, pour la sécurité des usagers. (6) Triao dont les dimensions sont fonction de la puissance à oommander. (7) Interface realisant la mise en forme du signal de lancement de la minuterie, ainsi que la protection du système contre les signaux d'importance anormale qui pourrait venir des bouttons poussoir mis à la disposition des usagers. (8) Première minuterie, générant le temps pendant lequel l'éclairage sera allumé normalement (ce temps pourrait avoir une valeur autour de 2 minutes par exemple). (9) Deuxième minuterie, gFné- rant le temps pendant lequel l'éclairage sera deZfaibleintensité, pour prévenir l'usager et lui permettre de distinguer autour de lui (temps qui sera autour de 20 secondes par exemple). Fonctionnement t lorsque les deux minuteries sont au reposs la tension d'alimentation est imposée, via la diode D3, à la borne e- numéroté 6 de l'ampli-op.Â2, de oe fait le triao ne peut être mis en oonduotion, Lorsqu'un ordre de lancement de la première minuterie est donné, la tension précédente n'est plus imposée en e- de A2, le potentiel de oette borne diminu alors progressivement au fur et à mesure que le condensateur C3 se charge, ceci entraîne la mise en conduction du triac, aveo la charge de o3 jusqu'à atteindre 1800; cette phase de fonctionnement du système est celle qui réalise l'allumage progressif. L'éclairage ensuite se stabilise à sa valeur maximale et reste ainsi pendant toute la durée fixé par les composants C7 et P1.A la fin de cette durée, la première minuterie lanoe une deuxième minuterie qui, elle, impose pendant sa durée, un potentiel donné à la borne e- de A23 ce potentiel est fixable par les résistances R6,R7 et R13, pour agir sur l'angle de conduction du triao de tel sorte que l'éclairage ait une intensité suffisante pour permettre de distinguer devant soi tout en diminuant cet eclairage suffisament pour pouvoir sten apercevoir. Si un ordre est redonné avant la fin de la durée de la deuxième minuterie (durée qui depend des éléments C8 et P2), alors il se rallume à nouveau progressivement, sinon il s'eteind totalement. Les boutons poussoir sont oablé de telle sorte que l'on puisse avoir un éclairage continu en bloquant un de ces boutons. On adaptera le trias ainsi que son dissipateur aux puissances à colrjmander ; de plus il est possible de commander un eclairage alimenté par un reseau polyphasé en utilisant autant d'appareils (appareil qui fait l'objet de oe brevet) qu'il y a de phases. I1 est possible d'avoir tout leStemps de minuterie utiles pour oette application, il suffit pour cela de jouer sur les constantes de temps C7*P1 et C8.P2. REVENDICATIONS 1) méthode qui consiste à agir sur l'intensité d'éclairage commandé par minuterie, pour prevenir son extinction et, laisser à la personne éventuelle occupant, à cet instant, les locaux éclairés (escaliers par exemple) une bonne visibilité pour lui éviter tout risque d'accident du à la mauvaise visibilité, et lui permettre de rearmer la minuterie par action sur un bouton poussoirs 2) Dispositif deorit dans la partie description, qui realise la première revendication. 3) Dispositif selon la revendioation 1 et la revendioation 2 auquel est associée une mise en marohe progressive des lampes dans le but d'augmenter leur durée de vie.