FR 2621672 A1 19890414 FR 8708797 A 19870623 La présente invention concerne un clapet anti-retour destiné à titre monté sur l'évacuation d'un appareil sanitaire(baignoire,lavabo,bidet). Il arrive qu'une obstruction partielle ou même une turbulence accidentelle au niveau d'une canalisation provoque un reflux des eaux usées dans les appa roua sanitaires dont l'évacuation se trouve à un niveau inférieur.Invers@ment,un écoulement trop rapide engendre une aspiration énergique qui désamorce les siphons et permet aux mauvaises odeurs de se dégager. La présente invention a pour objet de remédier trés facilement à ces inconvénients en remplaçant le Joint classique en fibre,matière plastique ou caoutchouc par un Joint-clapet anti-retour de même épaisseur, de construction légère,trés bon marché et dont la pose est à la portée de n'importe qui.En cas d'obstruction(ll) en partie basse,d'une canalisation verticale(10)collec- tant les eaux usées de plusieurs étages(Fig 4),ce clapet peut même permettre,en augmentant la hauteur de la colonne d'eau,d'accroitre la pression et de provoquer le débouchage sans autre intervention coûteuse. Ce système de Joint-clapet n'est pas nécessairement réservé aux évacuations sanitaires mais peut également, sous des dimensions appropriées, servir à d'autres fins. La description du Joint-clapet anti-retour proposé est illustrée par les trois dessins suivants:Fig 1 vue côté siphon,Fig 2 côté évacuation,Fig 3 coupe d'un assemblage joint-clapet,évacuation,siphon. Il se compose d'un disque(1)de diamètre et d'épaisseur comparables à celles d'un joint classique,c'est à dire pour fixer les idées,respectivement 38m/m et I à 2m/m.Ce disque est percé d'un trou(2)d'environ 22m/m de diamètre excentré d'environ 2m/m.Un disque(3)d'environ 24m/m de diamètre est articulé autour d'un axe @upé- rieur(4)maintenu par exemple par encliquetage sir des portées( 5) disposées sur le disque(l)là où la iace laté- rale annulaire est la plue large du fait de l'excentra- tion,de façon qu'en position verticale d'utilisation, illustrée en Fig 3 le trou(2)soit obturé par l'appui du disque(3)par son simple poids,sur le disque(l). Afin que cette fermeture soit correcte au repos, il importe que le centre de gravité du disque(3)soit légèrement décalé par rapport à son axe d'articulation côté évacuation à l'opposé du plan du disque(1).Ceci peut ttre facilement réalisé en augmentant l'épaisseur du disque(3). Le disque(3)avec son articulation doivent autre inscrits dans une circonférence concentrique su cercle(l)et d'un diamètre d'environ 26m/m afin de ménager à la périphérie du cercle(l)une surface snnulaire d'étancheité(8)suffisante avec l'embase du tube(6) et celle du siphon(9).Afin d'éviter que le disque(3) ne vienne, dans sa position iermée,buter ou frotter, par sa partie basse,contre l'intérieur du tube(6), une arête(7)d'environ lm/m de large sur 2 à 3m/m d'é- paisseur faisant corps avec le disque(1),contourne le disque(3)sur une partie de sa circonférence,celle inférieure en position d'utilisation, de façon à constituer une sorte de manchon venant s'engager à lintéri- eur du tube d'évacuation(6),manchon permettant de centrer correctement le Joint-clapet lors de la pose. N'étant pas destiné à assurer une étancheité rigoureuse, ce Joint-clapet peut être réalisé industriellement en matière plastique, entièrement par moulage et donc à très bas prix.Concernant la fonction joint: la matière plastique utilisée doit autre prévue guiii- samment déformable,par exemple type "NYLON" pour assurer l'étancheité entre les porté@s des tubes(6)et(9). Si la matière utilisée est dure(par exemple plastique dur ou métal),des moyens d'étancheité doiv@nt être prévus eu niveau de la surface annulaire(8)par exemple sous forme de pellicule ou d'enrobage de plastique souple ou de caoutchouc. REVENDICATIONS 1) Joint-clapet anti-retour,destiné à éviter le reflux des eaux usées dans les installations sanitaires, du type comportant un disque(l)percé d'un trou(2) sur lequel vient s'appliquer un disque(3)articulé sur le disque(l)et caractérisé en ce que l'épaisseur du disque(l) correspond à l'épaisseur d'un Joint d'étancheité en fibre ou en caoutchouc pour installation sanitaire permettant sa mise en place en lieu et place grâce à la présence d'une surface snnulaire libre(8)prévue à la périphérie du disque(l)pourvue de moyens assurant l'étancheité propre à la fonction joint et en ce que d'autre part le disque(3)présente un centre de gravité décalé par rapport à son axe d'articulation, côté évacuation à l'op sé du plan du disque(1),permettant le fonctionnement @@ clapet dans un plan vertical. 2) Joint-clapet anti-retour selon revendication 1 caractérisé par la présence sur une partie du disque(l) d'une arête(7) de lm/m de large sur 2 à 3m/m d'épais seur contournant,en position d'utilisation,la partie inférieure du disque(3). 3) Joint-clapet anti-retour selon revendication 1 caractérisé en ce que le disque(1)est percé d'un trou(2) légèrement excentré et en ce que l'axe du disque(3) formant clapet est disposé dans la partie annulaire la plus large.