FR 2617521 A1 19890106 FR 8709442 A 19870703 CLOISON CALORIFIQUE ESCRIPTIO!t La présente invention concerne des éléments de cloison normalisée soit de 2m,50 x 1,20. Dans cet élément modulaire se trouve un serptentin i pas variable et un élément d'isolation variable en fonction des types Le but est d'associer l'intallation du chauffage à la pose des cloisons et de l'isolation. La destination de ce produit est le bâtiment en général. Logements 2 bureaux etc.... Dans une:installation traditionnelle on procède d'abord à la pose des cloisons puis des radiateurs eau chaude, ici l'élément de cloison (Fig. 1) est installé en même temps que le chauffage, avantagez certains pour la pose (personnel non qualifié),ameublement des locaux plus aisé, très bonne diffusion des calories, salubrité respectée. Ces éléments de cloisons calorifiques sont constitués d'un serpentin en tuyau polithylène réticulé (8) cuivre ou acier. Ce serpentin est fixé sur treillis métallique (7) ou fixé sur la plaque d'émission calorifiqun(9)et le tout est noyé dans un ensemble de une ou deux plaques de plâtre (2) piis l'ensemble est moulé dans un ensemble depolycréthanecu polyestyrène injecté en usine. Ces cloisons s'installent comme des cloisons traditionnelles. Deux modèles de cloisons sont prévus : le modèle d'intérieur Fig 3 et 4 le modèle périphérique fig 2. Trois épaisseurs de cloisons pour le modèle d'intérieur et cinq pour le modèle périphérique. Ces épaisseurs permettent d' d'assurer toutes les isolations et températures dans toutes les régions du monde jusqu'à moins 400. Pour le modèle d'intérieur un modèle d'émission calorifique à deux faces est prévu , dans ce cas un refleoteur calorifique (10) est placé dans l'axe de la cloison. Le moyen utilisé est un système hydraulique à basse température mais nos cloisons sont étudiées pour une application en moyenne température eau à 650 sous pression de 3,5 bars maximum. En plus des applications traditionnelles du chauffage pour émissions des calories, cette cloison peut s'utiliser à l'extérieur des b timents et en sous toiture pour cette fois faire de la récupération d'énergie(solaire par exemple) seul le plâtre est remplacé par un enduit spécial extérieur. Ces cloisons cal rifiques sont applicables également pour la climatisation. Ces cloisons peuvent être recouvertes avec des matériaux tradionnels carrelages , peintures, papiers peints, lambris, frisettes etc... Les cloisons dont numérotées en fonction des nombres de pas et des écartements de ceux - ci. La destination de ce produit est l'industrialisation des cloisons et des accessoires , comportant une chatne de montage des serpentins, une chatne d'assemblage des composan*s , une injection de polyrutanne puis une chatne d'ebardage et d'emballage des cloisons. REVENDICATIONS Cloison modulaire industrialisée calorifuge caractérisée en ce qu' elle comprend nn serpentin (8) fixez sur un treillis métallique(7) ou fixé sur la plaque d'émission calorifiqul , l'ensemble etant noyé dans une ou deux plaques de plâtre. 2 - Cloison selon la revendication i caractérisée en ce que le complexe plâttre et serpentin est moulu dans un ensemble de polyuréthane ou polystyrène injecté en usine. 3 - Cloison selon revendication 1 caractérisée en ce qu le tuyau (8) peut être en polyéthylène rétioulé , en cuivre ou en acier.