FR 2620033 A1 19890310 FR 8712466 A 19870907 La présente invention concerne un dispositif pour étéindre, sur des lignes préetablieslles incendies de forêt par vent fort soit de jour comme de nuit. Les lignes préetablies sont constituées par des tuyaux spéciale ment étudiés et construits , facilement transportables,de coût modéré et que chasue commune peut posséder en autoncmie. Les tuyaux sont ceux en usage chez les pompiers,en toile E haute résistance , incombustibles , divisés en longueurs de 5 à 10 mètres en fonction de la densité de la végétation. le diamètre des tuyaux est en relation avec la longueur de la ligne et le nombre des diffuseurs . Une ligne de 500 mètres et 50 diffuseurs doit @voir un tuyau de 50m/m de diamètre. Les tuyaux sont munis aux extremités des attaches habituelles. Les tuyaux ne sont pas reliés l'un l'autre normalement mais par 1? moyen d'un raccord spécial. ( fig. 1 La base de ce raccord en métal s'élargit d'un côté ( à droite ou à gauche n'a pas d'importance) comme un collier,de façon qu'il soit possible de le fixer eu terrain au moyen d'un pic spécial enfonce au marteau. ( fig.4 ) Le même raccord est @oté , sur sa partie supérieure, d'un diffuseur d'eau spécial ( fig.6-11) démontable, conçu pour produire un jet d'eau en forme d'éventail vertical. Le jet d'eau @oit atteindre une hauteur suffisante pour permettre au vent dP diffuser l'eau le mieux possible dans la broussaille environnante. La pr@ssion hydrostatique nécéssaire est de 3-5 bars au minimum. Avec cette pression le tuyau de 50 m/m # peut donner 502 litres minute donc les 50 diffuseurs donnent 10 litres minute chacun. Una seconde ligne i humidité continue avec 50 diffuseurs sur 500 mètres peut être installée parallèlement à la précédente à une distance convenable ( 50 mètres) et ainsi de plusieurs lignes de façon à créer une zone de bois nu'on peut humidifiér en cas d'incendie. L'avantage des lignes à humidité continue est la facilitd de transport. Des lignes semblables, en métal, fixes d'une façon permanente au sol, gênent le passage, risquent la de gradation ou le déreglement des diffuseurs, le matériel prend la rouille , les voleurs etc.. D@ plus les lignes à humidité continue peuvent être placées 1 ou elles sont nécéssaires. Trois hommes peuvent placer une ligne de 500 mètres et la firer au sol dans le delai d'un quart d'heure. Voici 1 description rélative eux figures du N I au NO 11. Te fi .1 montre le raccord spécial en perspective. I tuyau en laiton de 50 m/m de diamètre 2 attache normal pour les Sapeurs Pompiers (encastrabl) 3 diffuseur@demontable. 4 collier pour fixer au sol le raccord avec le pic. 5 fissure du diffuseur d'eau en eventail vertical. 6 crête de préhension pour orienter la fissure 7 vis pour fixer le diffuseur 8 anneau de garniture 9 entonnoir hydrodinamique du diffuseur d'epu. Dans certains cas spéciaux un raccord à trois bouches pourrait être utile . Une des bouches doit avoir un couvercle encastrable. Le raccord à trois bouches donne la possibilité d'une déviation de le ligne i 900. la fissure du diffuseur eau à un largeur variable de m/m 0,3 a m/m 0,8 selon la pression . L'angle de l'eventail d'eau est en moyenne de 400. Les trcis possibilités des lignes à humidité continue. I Les collines boisées. Avec les systèmes employés actuellement pour la lutte contre les grands incendies de forêt, la présence des collines répre sente un obstacle pour les avions comme pour les auto-pompes. Au contrair@, avec les lignes à humidité continue, une colline offre la possibilité d'établir une zone humide sans devoir recourir aux auto-pompes ni aux avions. Il suffit d'exploiter les réservoirs d'eau situés sur le sommet des collines, de les é@uiper d'un tuyaux métallique descendant nui alimente des bouches à incendie. A chaoue bouche doit correspondre un sentier tien ouvert dans le broussaille Ce sentier doit être isohypsique c'est à dire toujours à la même hauteur. En cas d'incendie il faut plaperé les lignes transportables sur les sentiers isohypsirues. La ligne du bas doit être la prémière . Pour faire marcher les diffuseurs est suffisant ouvrir la bouche i clé de la citerne . La pression hydrostatique due à la différence de hauteur est.plus aue suffisante pour faire marcher tout le système . La ligne en bas , celle qui doit faire front au feu , a la pression la plus forte. Actuellement les réservoirs d'eau existants, en cas de grands incendies de forêt , sont abandonnés à cause de la fumée et de 12 chaleur . Avec cette nouvelle stratheié les colli nes se transforment en points de force contre le feu. La figure N I2 réprésente une colline avec troi@ lignes à humidité conttnue. Les lignes peuvent être 4-5.La distance entre les lignes sera reglé@ avec la pratique. Il faut se souve nir nue c'est la première ligne oui errête le front eu feu. Les autres lignes servent a arrtter les feux nouveaux, provonués per lFs braises-ardentes volantes,donc il fut les espacer à une certaine distance de la première,50 ou même 100 mètres. Dens la fig.N 12 le i) est la citerne oui doit avoir une capacité de 200.000 litres. Le ravitaillement en eau peut être fait par le moyen de auto-citernes pendant l'hiver ou r-ec l'eau de pluie si la colline est plus gr@nde et haute ou par le ravitaillement direct au reseau de l'eau potable s'il existe. Le numero 2 est le tuyaux de descente enterré,doté des bouches à incendie à chaque @@ntier. Pour 5 lignes il doit avoir un diamètre de 200 mm et donner 5000 litres par minute. Le numero 3 est la dernière ligne tandis nue le nume ro 5 est la première ligne,celle qui doit affronter le feu et qui,à cause de la pression hydrostatinue est la plus puis sante . La ligne la plus proche de la citerne doit se trouver au moins 30 mètres plus bas pour avoir une pression hydrostatique@ suffisante à faire marcher les diffuseurs ( 3 bar ). La fig. 13 mcntre comment le feu éxecute dans les régions montueuses des sauts considérables d'une colline à l'autre. Avec les lignes à humidité continue cette possibilité est anéantie au départ. 20 Les petits lacs. La a présence d'un petit lac dans le forêt peut constituer une défense décisive contre le feu. C'est suffisant dis@oser de motopompes à remorque qui soient capables d'aspirer l'eau du lac pour ravitailler une ligne à humidité continue qu'on doit fixer au sol sur un sentier préetabli@ dans la forêt La motopompe doit avoir une puissance suffisante pour donner 500 litres par minute! pour un tuyaux de 50 mm de diamètre et une ligne à humidité continue de 500 mitres de longueur tuyau de 50 mm e et 50 diffuseurs à 10 litres minute chacun. Ur petit lac de 30 mètres do largeur et 30 de longueur avec un@ profondeur ce 2 mètres contient 1.800.000 litres d'eu. Cette énorme disponibilité d'eau n'a pas été employée de façon rationnelle pour la lutte contre les incendies de forêt. Avec plusieurs motopompe , comme montre le dessin ( fig I4 ) où 1? numero 1 est le petit lac,le 6 les sir moto-pompes, le 5 12 première ligne contre le feu , le 4 et le 3 les autres lignes , il dévient possible@établir un barrage décisif contre n'importe quel feu de forêt. La fig.15 montre une vue d'ensemble du barrage d'humidité, graçe à trois moto-pompes. Ce système peut très bien être employé pour des proprietées privés. Dans le cas des piscine@ des villas , une seule moto-pompe serait très efficace avec une ligne à humidité continue dotée de quelques raccords à trois bouches. Une fois nue les moto-pompes fonctionnent, on peut se mettre à l'abri de la fumée dans un endroit protegé à l'arrivée du feu. 30 Les auto-pompes. Les auto-pompes peuvent organiser une défense très élastique avec les lignes à humidité continue. l'important c'est d d'établir à l'avance une serie de sentiers aui coupent les endroits strategiquement valables du point de vue incendie de forêt en rélation au vent habituel. Unt fois ouverts les sentiers et en cas de danger,des auto pompes@avec 5000 litres d'eau et une petite remorque chargée d'une ligne à humidité continue avec raccords et pics) pourraient organiser sur les sentiers une ligne avant l'arrivée du feu. les diffuseurs d'un ligne pour auto-pompe peuvent donner seulement 5 litres par minute sur une ligne ce 250 mètrea. Les 25 diffuseurs ont besoin 125 litres par minute L'auto-pompe doit avoir cette capacité. C'est les hydrauliciens oui doivent regler la ouestion suivant les circonstances. Si on fait marcher les diffuseurs 10 minutes avant l'arrivée du feu on aura un total de 50 litres d'eau bien distribués dans le sous bois avec l'aide du vent. Dans la fig 16 il y a trois sentiers préetablis A,B,C entre les deux routes R1 et R2 . Les autopompes sont arretés sur les routes aux points AP Dans la fig I7 M c'est une maison. En AP l'auto-pompe oui a fixée une ligne avec des raccords y trois bouches ( R ) La maison@ et l'autopompe sont protegés par la ligne @ humidité continue LES NOMBREUX AVANTAGES DU SYSTEME A LIGNES D'HUMIDITE CONTINUE I) Aucun risque pour la vie et possibilité de l'organiser sens l'intervention des sapeurs pompiers. 2) C'est le seul système oui emploie la force du vPnt pour diffuser l'eau mélangée au retardant et donc éteindre le feu. 3) Fonctionne ou'elle oue soit la force du vent, si bien de jour aue de nuit quand les avions ne peuvent pas intervenir. 4) Ne craint ni la fumée, ni la chaleur. les tubes sont incorbustibles et les diffuseurs continuent fonctionner quand le feu est sur eux et continuent aussi après, pour éliminer les plus petits foyers dont la localisation demande toujours beaucoup de temps. 5) Est applicable aussi dans les régions loin de la mer et des grands lacs où l'intervention des avions est très lente. 6) Dans les zones montueuses, le système a l'avantage d'e-ploiter la pression hydrostatioue. 7) @e nécessite pas un personnel spécialisé, comme les pilotes des avions et l'entretien des tubes et des raccords est d'une extrème simplicité. 8) Possibilité d'organiser une défense des lieux habités sans devoir attendre les sapeurs pompiers. 9) Possibilité de faire un plan d'action commun en collcboration avec les aviohs. 10) Etant donné le coût modéré des lignes à humidité continue, toutes les communes peuvent disposer d'une ou plusieurs installations et établir une strategie particuliere en relation avec la nature de leur propre terrain. L'unique système pour arrêter les grandes incendies de forêt pendant la nuit. Un jour il y aura inévitablement un fort Mistral pendant la nuit d'été après un période de sécheresse Ce sera alors la catastrophe. Il faut donc préparer un système préventif de défense semblable à une ligne militaire fortifié avec l'importante différence oue le feu n'est pas intelligent, il n'a pas un Ouartier Général nui puisse chercher les point faibles de la ligne fortifiée, Avec les ligner à humidité contenue trensportables il est possible , en si mois de travail, de réaliser une défense décisive oui puisse protéger les points plus importantés de la Cte d'Azur grace aux collines anti-feu,aux lacs, aux sentiers préetablis et à un système de sentiers dans les points stratégiquement désignés. Le point de vue économique. Avec le prix out coûte un seul Canadair et son entretien on peut réaliser un barrage de lignes à humidité continue d'une longueur de 200 Km. et une largeur de 250 mètres. Tout ça signifie 5000 hectares de bois incombustible. Or le prix du dêbroussaillage de 5000 hectares(entre I0.000 et I5.000 frs par hectares)est de 50-75 millions de francs. Le prix du debroussaillage mécanique , très rapide, coûte 40.000 francs par hectare et pour 5000 hectares fait un total de 200 millions dc francs. Chaque 3-5 ans le debrouss illage est à refaire. Donc les avantages cu système de d fense es lignes o humidité continue sont évidents. R E V E N D I C A T I O N S 1) Dispositif pour diffuser une humidité continue dans les zones boisées pendant les incendies avec vent fort, moyennant une s-rie de tuyaux en toile,raccordés entre eux au moyen de raccords spéciaux ( fig. i-2-3 ) de façon à pouvoir former des alignements variables selon la forme du terrain et adaptés aux circonstances de défense ( fig.13-14-15-16-17 ) 2) Raccords pour les tuyaux ( fig. 1-2-3 ) en roférence à la revendication 1 caracterisés du fait d'être dotés d'une base oui s'élargit ( 4 ) sur le côté en forme de collier pour permettre le passage d'un pic ( fig.5 ) étudié pour fixer solid- ment au terrain le raccord même(fig. 4 ). 3) Raccords pour les tuyaux en réference à la revendication I et 2 , caractérisés du fait d'être dotés d'undiffuseur d'eau ( fig.6-7-8-9-10-ll) qui produit un jet en éventail vertical oui arrive à une hauteur suffisante à exploiter la force du vent pour diffuser l'humidité dans le sousbois et la broussaille environnante.