FR 2589558 A1 19870507 FR 8516271 A 19851104 La présente invention a trait aux récupérateurs de chaleur pour cheminées à foyer ouvert. Il fonctionne selon les principes suivants Une récupération de calories primaires qui sont emmagasinées dans un caisson spécialement aménagé à l'arrière des plaques foyères horizontale et verticale et dont la circulation du fluide caloporteur est par air pulsé. Associé à ce récupérateur une deuxième récupération de calories de l'air chaud emmagasiné au point haut de la pièce où se trouve la cheminée. Associé à ce récupérateur une troisième récupération de calories emmagasinées dans l'avaloir de sortie de fumée à l'intérieur duquel un fluide caloporteur par eau est acheminé par un accélérateur vers la batterie située à l'orifice de l'arrivée d'air neuf. Associé à ce récupérateur une quatrième récupération de calories emmagasinées dans un accumulateur à énergie solaire. Associé à ce récupérateur une cinquième récupération de calories emmagasinées dans chaque jambage et dont le fluide caloporteur est par air pulsé. Associé à ce récupérateur un programmateur de régulation dont l'unique sélecteur peut faire fonctionner une installation de chauffage selon le choix d'un programme préétabli. Actuellement certains dispositifs de récupération de calories pour cheminées à foyer ouvert permettent d'emmagasiner une partie des calories produites par les flammes et les gaz brûlés. Certaines de ces calories sont restituées ensuite par convection naturelle dans le milieu ambiant. Cependant la pression d'air nécessaire à activer la diffusion est parfois freineeou inexistante du fait que certaines constructions "isothermiques" de l'habitat actuel empêchent toute dépression qui serait favorable pour cette convection qui ne peut se répartir convenablement dans toute lthabitation. Au risque de surchauffer la pièce où se trouve la cheminée, il y a parfois une très grande différence de température de cette pièce par rapport à une autre pièce car la régulation de cette convection en fonction de la température de l'habitat est inexistante. D'autres dispositifs avec ou sans prise d'air neuf et ayant une soufflerie, récupèrent le plus souvent l'air ambiant dans la pièce où ils sont installés. Cet air y est restitué sans être au préalable dépoussiéré ou désactivé des agents polluants. Pour ces récupérateurs il est plus facile de prendre l'air chaud ambiant pour le restituer ensuite encore plus chaud. On peut donc penser que prendre tout ou en partie l'apport d'air neuf celui-ci refroidirait rapidement l'air stocké à l'intérieur du récupérateur car tout dépend du système employé pour récupérer le maximum de calories dont il dépend également de 1' instant où celles-ci devront être diffusées dans leur totalité en fonction de la température de l'habitat et avant la remise en fonction du chauffage principal car les calories du récupérateur doivent être prioritaires sur tout autre type de chauffage. Faisant état de tout ces paramètres, le demandeur a imaginé un dispositif de récupération de calories et optimisé son rendement tout en lui assurant un air sain réparti convenablement dans toutes les pièces de l'habitat à l'instant où la demande lui en sera faite. Au récupérateur (Ai), ce dispositif doit être équipé d'au moins une sonde thermostatique (52) pour arrêter ou remettre en marche la soufflerie (M1), l'arrêter si la température à l'intérieur du récupérateur (AI) est à 900 mais cela serait insuffisant s'il ny a pas au moins un thermostat d'ambiance (TH1) dans l'habitat pour arrêter ou remettre en marche la soufflerie (M1). Mais cela serait insuffisant s'il n'y a pas au moins un programmateur (PRO) de régulation de température de l'habitat afin de gérer convenablement la fonction de chaque type de chauffage tout en ayant qu'un seul thermostat d'ambiance pour la température confort avec (TH1) et un thermostat d'ambiance pour la température de veille ou sommeil avec (TH2) et selon le programme désiré, le tout étant commandé par un seul et unique sélecteur (B2). La figure 1 est une vue d'ensemble du récupérateur associé à un type d'installation comprenant les couplages du chauffage électrique (CV), d'une pompe à chaleur (PC), du chauffage solaire (SOL) par un stockage d'énergie dans un accumulateur (ACC) et, après ouverture du volet (CL2) d'une climatisation naturelle, plus diverses options avec le chauffage du ballon d'eau chaude (ECS) et d'une piscine (PI) par énergie solaire (SOL). La figure 2 est la vue en perspective de l'un des jambages du foyer de cheminée. La figure 3 est une vue en perspective et éclatée de la figure 4 montrant le système de récupération primaire. La figure 4 est une vue en perspective et éclatée de la figure 3 montrant le caisson arrière équipé de son système d'arrivée et de sortie d'air. La figure 5 est une vue de dessous de la plaque foyère horizontale de la figure 3. La figure 6 est une vue en perspective de l'avaloir équipé de son système d' ouverture et fermeture automatique du volet de fumée ainsi que son entrée et sortie du fluide caloporteur eau. La figure 7 est une vue en perspective partiellement écorchée montrant les plaques foyères et le caisson assemblés. Le fléchage montre le comportement de 1' air insufflé à l'intérieur du récupérateur. La figure 8 est une vue de côté du récupérateur. La figure 9 est une vue en perspective partiellement écorchée de l'un des jambages du foyer de cheminée. La fiqure 10 est le schéma synoptique de l'installatlon du fluide caloporteur pur eau. Lü figure 11 est le schéma synoptique visualisant les éléments du câblage du progranrnateur (PRO) et les éléments extérieurs venant s'y raccorder. 1) Eléments de câblage : des sélecteurs de commande et voyants. 2) Eléments extérieurs : comprenant l'installation d'un ensemble de chauffage. La figure 12 est une vue grossie du programmateur (PRO). La figure 13 est un tableau logique du sélecteur (B2) donnant la position des contacts de A jusqu'à P et dans chaque position de 0 à 15. La figure 14 est la vue en perspective d'un deuxième modèle de récupération. La figure 15 est une vue de côté du deuxième modèle de récupération montrant le comportement de l'air insufflé. La figure 16 est une vue générale de répartition des calories depuis le récupérateur. au récupérateur (Al) les plaques foyères (PF) horizontale et verticale sur lesquelles reposent des combustibles en ignition font office de réserve d'énergie calorifique, de préchauffe et de séparation d'échange thermique entre les gaz brûlés et les flammes venant les lécher par rapport au fluide caloporteur air contenu à l'intérieur du récupérateur (Ai). Faisant corps à l'arrière des plaques foyères (PF) des barres de chauffe (BC) sont disposées longitudinalement. Selon une des caractéristiques principales de l'invention des déflecteurs (DB) sont disposés transversalement à ces barres de chauffe (BC) et dont l'ori- ginalité a été de laisser un espace (ES) libre de circulation du passage de l'air pulsé entre l'arrière des plaques foyères (PF) et les déflecteurs (DB). Ainsi depuis l'orifice de la plaque horizontale jusqu'à la sortie du diffuseur (DI), l'air pulsé et guidé vient se plaquer sur toute la surface des plaques foyères (PF) et récupérera au passage le maximum de l'énergie calorifique qui y aura été emmagasinée. Faisant corps avec l'arrière des plaques foyères (PF) un caisson (CAI) équipé également de déflecteurs coiffe l'ensemble des (PF) et permet la circulation de 1' air pulsé depuis l'orifice d'arrivée de la chambre (CP1) par les conduits (AS1) et (AS2) jusqu'à la sortie du diffuseur (DI) et dont la diffusion par des gaines de 50 mm se fera dans toutes les pièces de l'habitat sauf celle où sera installée la cheminée. A l'orifice du caisson (CAI) la chambre (CP1) est équipée d'un volet (CL1) d' un filtre de dépoussiérage (FD) du moteur d'aspiration et refoulement (M1). L'arrivée principale d'air neuf (AS1) a un > à 150 mm. Juxtaposant cette arrivée, une ouverture par (A52) constitue le premier préchauffage de l'air neuf dont le conduit débouche en aspiration dans la pièce où se trouve la cheminée. Ainsi par une légère dépression et sans perte de calories le principe de cette aspiration a été de favoriser le renouvellement d'air dans cette pièce tout en assurant le préchauffage de l'air neuf. Selon la demande de température dans l'habitat par le thermostat d'ambiance (TH1), lorsque la sonde (52) de récupérateur (Al) enregistrera une température > à 900, celle-ci autorisera l'ouverture du volet (CL1) et la mise en fonction du moteur (Ml). cette autorisation s'arrêtera lorsque la température à l'intérieur du récupérateur (Al) sera à Dans la deuxième chambre de préchauffage (CP2) cet air refoulé passe au travers d'une batterie (BA) à circulation d'un fluide caloporteur eau et dont la sur- face de préchauffage couvre la totalité du passage du refoulement. Au moment où le moteur (M1) est en fonction, après ouverture des vannes (V1) et (V2), par les orifices d'arrivée (BAE) et sortie (BAS), l'accélérateur (AC1) assure la circulation du fluide calooporteur entre l'avaloir (AV) et la batterie (BA). Lorsque la sonde (58) de l'accumulateur solaire (ACC) enregistre une température > à 300, l'ouverture des vannes (V5), (V6), (V2) et la mise en marche de l'accélérateur (AC1) sont permanents et conjointement avec la cheminée ayant un feu de foyer allumé ou éteint, ce système permet de pouvoir chauffer l'habitat en prenant toujours en compte que le thermostat d'ambiance (TH1) l'y autorise. La sonde (53) de la batterie (BA) arrête le moteur (Ml), Si la température à l'intérieur de la batterie (BA) est En été après ouverture du clapet (CL2) pour une prise d'air frais au nord, le récupérateur (Al) peut servir de climatisation naturelleouforcée avec climatiseur. La régulation de mise en fonction du moteur (M1) et d'ouverture du clapet (CL1) se fait également par le thermostat d'ambiance (TH1). Cet air qui esMnaintenant entièrement préchauffé passe ensuite au travers ;'un filtre au charbon actif (FCA) de la chambre (CP2) et avant d'atteindre les plaques foyères (PF) du récupérateur (Al) une partie de cet air sera insufflé dans les chambres (CP3) de chaque jambage (JA) placés de chaque côté de la cheminée. Entièrement moulés ces jambages (JA) constituent une des principales innovations du système de récupération de calories et ont chacun une sortie d'alimentation air neuf du foyer de cheminée par (A3) et l'arrivée (SJ) et sortie (RS) de l'air pulsé. La frontale et la dorsale en brique réfractaire (BRE) côté foyer constituent une surface d'échange thermique entre les gaz de combustion et le fluide caloporteur AIR contenu dans chaque jambage (JA) dont un espace hermétique et libre de circulation d'air, chambre (CP3), a été laissé entre les dites briques réfractaires (BRE) et l'autre face intérieure (BRO) définissant ainsi le volume du circuit échangeur dans lequel évolue le fluide caloporteur air déjà préchauffé, admis et refoulé depuis les orifices d'arrivées (AS1) et (AS2) dont une partie passe dans les jambages (JA) au moyen des orifices d'arrivées (SJ) et de sorties (rus). Chaque jambage est coulé en béton (BE) et toutes les parties visibles sont recouvertes d'une couche (IP) d'imitation de la pierre. Lorsqu'un feu de foyer est allumé la sonde (S4) placée dans l'avaloir (AV) commande l'ouverture automatique du clapet de fumée (CL4) et du clapet d'alimentation en air neuf du foyer (CL3). Une came (CA) placée en bout d'arbre du moteur (fol2) permet par l'intermédiaire du fin de course (FC1) d'arrêter la fermeture ou ouverture du clapet (CL4). A l'arrière de la plaque foyère (PF) verticale (fig.14 )-" le deuxième modèle de récupérateur de calories est équipé d'une cloison (CLO) qui permet la séparation de l'air insufflé dans la chambre (CP4) par rapport à la sortie par le bas du diffuseur (DI); La mise en attente des gaines de raccordementetderépartition dans le cas d'une nouvelle construction "ou par le passage en sous-sol s'il s'agit d'une construction terminée", avant de couler une chappe,cette innovation permet de prévoir le passage de ces gaines métalliques débouchant dans toutes les pièces et venant en attente au niveau de la cheminée. Ces bouches de sorties (fig. 16) étant à quelques centimètres du sol, ce procédé facilite la bonne dispersion des calories ou de la climatisation venant du récupérateur. D'autre part la déperdition calorifique engendrée par les gaines métalliques noyées dans la chappe provoque le chauffage partiel de l'habitation par le sol. Afin de rentabiliser au maximum la diffusion de récupération de ces calories le demandeur a imaginé d'associer cet ensemble de récupération non seulement avec une récupération d'énergie solaire stockée dans un accumulateur (ACC) mais en même temps de pouvoir réguler ces calories quellequ'elles soient en fonction de la demande qui lui en sera faite. Une varianteselon un type d'installation (fig.10) et dont la limite n'est pas exhaustive a été prise en exemple. Le tableau logique (fig. 13) du sélecteur (82) donne au lecteur la possibilité de suivre l'évolution de fonctionnement dans plusieurs positions. Première position ETE. Le chauffage du ballon d'eau chaude (ECS) et de l'accumulateur solaire (ACC) est obtenu par le chauffage solaire (SOL). Au moment ou la sonde solaire (56) enregistre une température à 600 apres ouverture de la vanne (V3), l'accélérateur (AC2) autorise d'abord le chauffage du ballon (E:CS). Lorsque le ballon (ECS) est à une température à 650, la sonde (57) arrête l'ouverture de la vanne (V3v et autorise l'ouverture de la vanne (V4) et dont la circulation se fera par le même accélérateur (AC2) depuis les batteries solaires (SOL) et l'accumulateur (ACC). A noter que dans tous les cas le stockage des calories dans l'accumulateur (ACC) sera obtenu de la même façon. Deuxième position ETE. Avec le bouton (B3) en position auto, le chauffage (ECS) est par les résistances électriques (C2) et ou par le chauffage solaire (SOL). Lorsque la sonde (56) enregistre une température > à 600 le chauffage solaire (SOL) est prioritaire sur le chauffage électrique (C2). Le chauffage de l'accumulateur solaire (ACC) est identique à la première position. Troisième position ETE. Elle est identique à la deuxième position avec en plus lorsque la sonde (S8) de l'accumulateur (ACC) enregistre une température à 300 la possibilité de chauffer une piscine (PI). Selon la température désirée, la sonde (S9) autorisera l'ouverture des vannes (V5),(V6),(V7) et la mise en fonction de l'ace célérateur (AC1). Quatrième position ETE. Elle est identique à la troisième position sauf que le chauffage électrique (C2) du ballon (ECS) est éliminé. Cinquième position ETE. Elle est identique à la quatrième position avec après ouverture du clapet (CL2) une climatisation naturelle en prise d'air frais au NORD. Cet air passe par le récupérateur (Al) pour être diffusé dans les pièces de l'habi tat, la régulation est obtenue par le thermostat d'ambiance (TH1). Sixième position ETE. Elle est identique à la cinquième position avec en plus le chauffage du ballon (ECS) par les résistances électriques (C2). Septième position PRINTEMPS-AUTOMNE. Elle est identique à la première position avec en plus le chauffage de l'habitation et de la piscine (PI) par l'accumulateur solaire (ACC) et ou le chauffage de l'habitation avec le récupérateur (Al) feu de foyer de cheminée allumé. Fonction avec foyer de cheminée éteint. Lorsque la sonde (S8) de l'accumulateur solaire (ACC) enregistre une température > à 300 après ouverture des vannes (V5), (V6), (V2) et la mise en fonction de l'accélérateur (AC1) le chauffage de l'habitat sera prioritaires sur le chauffage de la piscine. La régulation de température de l'habitat se fait par le thermostat d'ambiance (TH1) qui autorisera selon la demande la mise en fonction du moteur (M1) et l'ou- verture du clapet (CL1) du récupérateur (Al). La circulation du fluide caloporteur eau se fera depuis l'accumulateur (ACC) vers l'avaloir (AV) et vers la batterie (BA) en retour vers l'accumulateur (ACC). La sécurité antigel de la batterie (BA) se fera par la sonde (S3) qui arrêtera le moteur (M1) et fermera le clapet (CL1). S'il n'y a pas de demande de chauffage de l'habitat et que la sonde (S9) de la piscine (PI) enregistre une demande de chauffage, celle-ci autorisera l'ouverture de la vanne (V7), les vannes (V5) et (V6) étant déjà en fonction, la circulation du fluide se fera depuis l'accumulateur (ACC) vers la piscine (PI) en retour vers (ACC). Lorsqu'un feu de foyer de cheminée est allumé, la fonction de circulation du fluide caloporteur depuis l'accumulateur (ACC) l'avaloir (AV) et la batterie (BA) du récupérateur (Al) reste identique. Ce n'est que lorsque la sonde (58) de l'ac cumulateur (ACC) enregistrera une température à 900 au moment ou il y aura une demande de chauffage par le thermostat d'ambiance (TH1) celle-ci autorisera l'ouverture des vannes (V2),(V1) la mise en fonction de: l'accélérateur (ACl);du moteur de soufflerie(Ml);et l'ouverture du clapet (CL1). La circulation du fluide caloporteur eau se fera depuis l'avaloir (AV) vers la batterie (BA) en retour vers l'avaloir (AV). L'arrêt peut se faire par le thermostat d'ambiance (TH1) ou par la sonde (52) si la température à l'intérieur du récupérateur (Al) est à Huitième position PRINTEMPS-AUTOMNE. Elle est identique à la septième position avec en plus le chauffage du ballon d'eau chaude (ECS) par les résistances électriques (C2). Neuvième position PRINTEMPS-AUTOMNE. Elle est identique à la huitième position sauf que le chauffage de la piscine est éliminé. Dixième position HIVER. Elle est identique à la neuvième position avec enplus la marche forcée du chauffage de l'habitation par les convecteurs électriques (CV) et si la sonde (S1) de la pompe à chaleur (PC) le permet la marche forcée de celle ci. Onzième position HIVER. Le bouton (B1) met en fonction l'horloge (H1) qui permet le passage de la régulation de température de l'habitat en confort par le (TH1) et en hors-gel veille ou sommeil par le (TH2). Le chauffage du ballon est assuré par les résistances électriques (C2) ou solaire: (SOL). Le chauffage de l'habitation est assuré soit par les convecteurs électriques (CV). La régulation de température de l'habitat se fait par le UH1) ou le Ht. Ou soit par la sonde (S1) de la pompe à chaleur (PC) qui devient alors prioritaire sur le chauffage électrique (CV). La régulation de température de l'habitat se fait par le (TH1) ou le (TH2). Lorsqu'un feu de foyer de cheminée est allumé, au moment ou la sonde (52) du récupérateur (Al) enregistre une température à 900 le chauffage de l'habitat par le récupérateur (A1) devient prioritaire sur le chauffage par la pompe à chaleur (PC) et ou les convecteurs électriques (CV). La régulation de température de l'habitat se fait par le thermostat d'ambiance (TH1). Ce n'est que lorsque la sonde (52) du récupérateur (Al) enregistrera une température Douzième position HIVER. Elle est identique à la onzième position avec en plus le chauffage de l'habitat par l'accumulateur solaire (ACC). Treizième position HIVER. Elle est identique à la douzième position sauf que la régulation de température de l'habitat se fait uniquement par le (TH1). REVENDICATIONS 1 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories dans lequel un échange thermique dans le récupérateur (Ai), les jambages (JA) et l'avaloir (AV) est effectué entre l'air chargé des gaz de combustion provenant du feu de bois d'un foyer de cheminée à foyer ouvert ou entre l'échange calorifique contenu dans un accumulateur (ACC) à énergie solaire ou après ouverture d'un volet (CL2) fonctionne en climatisation naturelle.Caractérisé en ce que la première chambre de préchauffage (CP1) étant équipée d'un moteur (M1) d'aspiration et de refoulement du fluide caloporteur air ; d'un volet (CL2) à ouverture et fermeture automatique par la mise en marche ou l'arrêt de (M1) ; d'un filtre de dépoussiérage (FI) ; d'une arrivée d'air extérieur par (AS1) ; et lorsque (M1) est en fonction, de l'arrivée de préchauffage par (AS2) dont la récupération de calories débouche en aspiration dans la hotte et dans la pièce où se trouve la cheminée. L'unique sélecteur (B2) du programmateur (PRO) associe ledit récupérateur (Al) à plusieurs systèmes de chauffage notamment avec le chauffage électrique (CV) et une pompe à chaleur (PC). Le préchauffage et chauffage de l'air venant de l'extérieur dans ledit récupérateur (Al) comprenant - Une chambre (CP1) de préchauffage de l'air venant de l'extérieur par (AS1) et intérieur par (AS2). - Une chambre (CP2) de préchauffage de l'air venant de la chambre (CP1). - Une chambre (CP3) de préchauffage d'une partie de l'air venant de la cham bre (CP2). - Une chambre (CP4) de préchauffage et de récupération de calories contenues dans les plaques foyères (PF). - Un accumulateur solaire (ACC). - Une sonde (54) d'autorisation d'ouverture ou fermeture automatique du volet de fumée (CL4) et d'arrivée d'air du foyer (CL3). - Une sonde (S3) d'arrêt hors-gel de la batterie (BA). - Une sonde (52) de régulation et d'autorisation de priorité sur les autres chauffages pour la diffusion des calories du récupérateur (Ai). - Une sonde (S8) d'autorisation de diffusion des calories solaires (SOL). - Des vannes (V1), (V2), (V5), (V6) et l'accélérateur (AC1) permettant la cir culation des calories récupérées depuis l'avaloir (AV) vers la batterie (BA) ou depuis l'accumulateur solaire (ACC) vers l'avaloir (AV) et vers la bat terie (BA). - Une sonde (S9) et une vanne (V7) permettant le chauffage d'une piscine (PI) ou autre. 2 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories selon la revendication 1 caractérisé par le fait que la deuxième chambre de préchauffage (CP2) est équipée : d'un filtre au charbon actif ; d'une batterie (BA) à circulation d'un fluide caloporteur par eau dont les calories de préchauffage sont acheminées depuis l'avaloir (AV) ou l'accumulateur solaire (ACC). 3 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories selon les revendications 1 et 2 caractérisé par le fait que lorsque le thermostat d'ambiance (TH1) enregistre une demande de hausse de température, le préchauffage dans ladite chambre (CP2) est effectué lorsque (M1) est en fonction et après ouverture du clapet (CL1) et des vannes (Vi) et (V2), par les orifices d'entrée (BAE) et sortie (BAS), l'accélérateur (AC1) assure la circulation du fluide caloporteur eau depuis l'avaloir (AV) vers la batterie (BA) et en retour vers l'avaloir (AV). 4 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories selon les revendications 1, 2 et 3 caractérisé par le fait qu'avec ou sans un feu de bois allumé dans un foyer de chaminée, lorsque la sonde (58) de l'accumîlateur solaire (ACC) enregistre une température > à 30 , l'ouverture des vannes V6,V5,V2 et la mise en fonction de l'accélérateur (AC1) amenant le fluide caloporteur eau depuis ledit accumulateur (ACC) vers l'avaloir (AV), vers la batterie (BA) du récupérateur (Al) et en retour vers l'accumulateur (ACC), sont permanents.La sonde de sécurité (S3) de la batterie (BA) assurant l'arrêt du moteur (M1) et la fermeture du clapet (CL1), si la température à l'intérieur de la batterie (BA) est à 5 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories selon les revendications 1,2,3 et 4 caractérisé par le fait que la troisième chambre de préchauffage (CP3) est située dans chaque jambage (JA) placés de chaque côté de la cheminée et dont lesdits jambages entièrement moulés sont équipés chacun d'une sortie (A3) pour l'alimentation en air neuf du foyer et des orifices (SJ) d' arrivée, et (RS) de sortie de préchauffage d'une partie du fluide caloporteur air déjà préchauffé admis et refoulé depuis la chambre (CP1) et dont la frontale et la dorsale en brique réfractaire (BRE) côté foyer constitue une surface d'échange thermique entre les gaz de combustion et le fluide caloporteur air contenu dans chaque jambage (JA) dont un espace hermétique et libre de circulation d'air (CP3) a été laissé entre lesdites briques réfractaires côté dorsal (BRE) et l'autre face intérieure (BRO) définissant ainsi le volume du circuit échangeur dans lequel évolue ledit fluide caloporteur. 6 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories selon les revendications de 1 à 5 prises ensembles caractérisé par le fait que dans la quatrième chambre de préchauffage (CP4), à l'arrière des plaques foyères (PF) horizontale et verticale, les barres de chauffe (BC) disposées longitudinalement sont équipées de déflecteurs (DB) forçant le fluide caloporteur air entièrement préchauffé admis et refoulé depuis la chambre (CPi) à venir se plaquer sur toute la surface des dites plaques foyères (PF) horizontale et verticale. 7 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories selon les revendications de 1 à 6 prises ensembles caractérisé par le fait que lorsqu'un feu de bois dans un foyer de cheminée est allumé, par l'intermédiaire de la came (CA) et du fin de course (FC1), la sonde (S4) commande l'ouverture du volet d'arrivée d'air neuf d'alimentation du foyer et la mise en fonction du moteur (M1) d'ouverture du volet de fumée (CL4) et dont l'arrêt d'ouverture point mart haut (feu allumé) et point mort bas (feu éteint) se fera par ladite came (CA) en action sur le fin de course (FC1). 8 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories selon les revendications de 1 à 7 prises ensembles caractérisé par le fait que selon la programmation de l'unique sélecteur (B2) lorsque la sonde (S2) du récupérateur (Al) enregistre une certaine température d'autorisation de diffusion, celleci provoquera en dehors du chauffage par accumulation solaire l'arrêt de tout autre chauffage quelqu'en soit l'énergie employée et donnera la priorité maximum de diffusion des calories du récupérateur (Al) jusqu'à ce que la température à l'intérieur du récupérateur !Al) soit insuffisante pour être diffusée. 9 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération de calories selon les revendications de 1 à 8 prises ensembles caractérisé par le fait que le thermostat d'ambiance (TH1) régulant la température confort de l'habitat, dessert la régulation de température par le chauffage électrique (CV), la régulation de température par le chauffage d'une pompe à chaleur (PC), la régulation de température par un accumulateur de chauffage solaire (ACC), la régulation de température par le chauffage d'un récupérateur (Ai), la régulation pour une climatisation froid naturel ou forcé (avec un climatiseur en parallèle). 10 - Dispositif de climatisation ou de chauffage par récupération dé calories selon les revendications de 1 à 9 prises ensembles caractérisé par le fait que pour la diffusion et la répartition des calories à une vingtaine de cm au niveau du sol, la chambre (CP4) du deuxième modèle de récupérateur (Al) est équipée d'une cloison (CLO) de séparation d'échange entre l'air pulsé admis et refoulé depuis la chambre (CP1) vers les sorties par le bas rectangulaires ou cylindriques du diffuseur (DI) et en ce que pour une climatisation naturelle ou forcée la récupérateur (Al) est / équipé d'un volet (CL2) pour une prise d'air au nord.