FR 2603812 A1 19880318 FR 8612827 A 19860911 La préserte invention concerte un dispositif pour éteindre sur des lignes préetablies, les incendies de forêt par vent fort et sans danger pour la vie des pompiers soit de nuit comme de jour. Jusqu'auourd'hui l'incendie de forêt par vent fort a combattu au moyen des auto-pompes et des avions mais les résultats ont été négatifs. les avions ne peuvent pas intervenir pas vent fort ni pendant la nuit. l'instalJation des alignements a humidité continue est or - pable d'arrêter ces incendies. ralle reauiert toutefois la capacité d'organisation, un sens stratégique de la situation et des plans d'action établis d'avance en relation à la morphologie du terrain. Les alignements à humidité continue sont constitués de tubes spécialelnent étudiés et construits, facilement transportables, de coût modéré et que chaoue commune peut posséder en autono- mie. La préparation des tubes anti-incendie est la suivante emploi de tubes en toile à haute résistance et incombustible d'un diamètre adapté à chaoue auto-pompes. les tubes sont divisés en longueur de 8 à 10 mètres et munis aux deux extrémités des attaches habituelles. Chaque longueur est raccordée à la suivante au moyen du raccord spécial à trois bouches ( fig 1 ). Ce raccord à trois bouches est doté d'une base qui s'élargit sur les côtés comme un collier de façon qu'il soit possible de le fixer au terrain grâce au pic spécial à manche ( fig. 5) enfoncé au marteau ( fig. 4). Ce raccord à 3 bouches est doté , sur sa partie supérieure d'un diffuseur d'eau spécial (2) conçu pour produire un jet d'eau en forme d'ventail vertical. le jet d'eau doit attein- dre plus de 5 mètres de hauteur afin de permettre au vent de répandre le plus possible l'humidité dans la zone environnante collaborant ainsi d l'extinction du feu. Une seconde ligne à humidité continue , une tiasième et d'a- tres peuvent être installées , alignées parallselement, au moins un quart d'heure avant l'arrivée du front du feu afin aue toute la zone soit parfaitement humidifié d'eau,melangée avec le rétardant habituel, et continue de diffuser aussi à l'arrivée du feu. Une auto-pompe d'une capacité de sooe litres peut faire fonctionner une ligne à humidité continue longue de 500 méres avec 50 diffuseurs pendant la durée de 40-minutes. La pompe doit être dotée d'un régulateur de pression, chaaue ligne pouvant résister à une pression determinée. Un excès de pression risque de faire éclater les tubes ou déplacer les pics du terrain. le raccord spécial , décrit fig. 1-2-3 est composé: du tube (1) d'une fissure(2) pour l'envoi d'un jet d'eau en forme d'éventail avec un petit élargissement au centre, d'une crête de préhension ( ) et d'une vice (5) qui permet l'orienta- tion du et ou sa substitution. A la base se trouve le collier (3) avec l'ouverture à travers laauelle passe le pic à poignée pour fixer le raccord au terrain et éviter ainsi les mouvements du tube causés par la poussée de la pression de l'eau (7) Une des bouches demeure fermée au moyen d'un couvercle (8) selon les nécéssités. Ce couvercle (8) peut être déplacé à une des deux autres bouches afin de permettre une éventuelle déviatior du tube à 900. les tubes sont raccordés selon le système en usage avec des raccords eneastrables ( 4 et 6 ) pour une grande rapidité d'éxécution du travail. Le pic, pic , fig 5estmuni d'une manche pour faciliter son extraction du terrain. Chaaue pcmpier qui pose les tubes doit être équipé d'un marteau et c 'une clef anglaise pour desserer le bouchon et le diffuseur. Chaque commune doit établir les zones stratégiques où faire ouvrir de simples passages dans la forêt de façon qu'un homme puisse passer pour déposer les tubes. De tels passages doivent Être réouverts chaaue Printemps-( fig I2 ). Vu que les tubes sont composés d'au moins 50 divisions et de 50 raccords pour un déploiement total de 500 mètres, une remoraue Se petites dimensions a une ou deux roues orientables est extrèmement utile. La remoroue est fixée a l'autopompe pai deux attaches pour faciliter la marche en arrière. Dans le cas de la présence d'une bouche à incendie, de réservoirs d'eau ou de petits lacs, étant donné aue pour faire fonctionner les lignes à humidité continue une pression déterminée est nécessaire, on peut utiliser la même petite re moraue pcurvue d'une pompe à moteur autonome. Dans ce cas on réalise une ligne a' grande humidité continue parce qu'on peut substituer les diffuseurs d'eau avec d'autres d'une capacité de distribution d'humidité beaucoup plus grande que ceux des lignes des auto-po;pes de 5.o00 litres. On peut placer trois remoroues à chaaue bouche à incendie. Avec ces lignes à grande humidité continue, on peut anéantir n'importe quel incendie de forêt pendant que les auto-pompes sont libres de se dédier à contrôler le feu ailleurs. Avantages du système anti-incendie a lignes d'humidité continue I) Aucun risoue pour la vie des pompiers si le système est organisé rationellement. ?) C'est le seul système aui emploie la force du vznt pour diffuser l'eau mélangée au retardant et donc éteinre le feu. 3) Fonctionne qu'elle que soit la force du vent, si bien de jour aue de nuit ouand les avions ne peuvent pas izltervenir. 4) Ne craint ni la fumée, ni la chaleur. les tubes 'ont in combustibles et les diffuseurs continuent à fonctirnner aus ,si quand le feu est sur eux et continuent aussi ap ès, pour éliminer les plus petits foyers dont la localisati 5) Est applicable aussi dans les régions loin de la mer et des grands lacs où l'intervention des avions est très lente. 6) Dans les zones montueuses, les difficultés de poser les tubes des lignes ?i humidité continue peuvent être surmontées avec des passages préétablis à peu de frais. 7) Ne nécessite pas un personnel spécialisé, comme les pilotes des avions et l'entretien des tubes et des raccords est d'une extrème simplicité. 8)-Possibilité d'organiser une défense des lieux habités sans contact direct avec le feu et la fumée. 9) Possibilité de faire un plan d'action commun en collaboration avec les avions. IO) Etant donné le coût modéré des lignes à humidité continue, toutes les communes peuvent disposer d'une ou plusieurs installations et établir une stratégie particulière en ration avec la nature de leur propre terrain. Ex : commune de Bormes fig I2. DYNAMIQUE DES INCENDIES DE F('RET le feu de forêt s'étend de deux façons : A- Au sol, au moyen du sous bois sec, avance pousse par le vent, mètre par mètre. B- Par voie aérienne au moyen des charbons ardents poussés en haut par l'air chaud ascendant, donc lancés en ayant par les raffales de vent. les charbons allumés peuvent être propulsés jusqu'à 200 meures plus loin. Une seule ligne à humidité continue à la capacité d'arrêter l'avance du feu à terre (A) à cause du sous bois humide et en mRme temps d'intercepter la majeure partie des charbons ardents (B) étant donné aue les diffuseurs lançent l'eau pulvériste jusqu'à 5 mètres de hauteur, d'où le vent Da pousse en même temps que les charbons. Toutefois, une partie des charbons ardents peuvent, en tombant a terre, rallumer des foyers. Ces foyers naissants n'ont plus la force qu'avait le front du fen comme on voit sur le dessin (fig 6) et surtout n'ont pas la puissance d'effectuer des lancements de brasiers en auantité. De toute ,vidence, si quelques foyers isolés dépassent la deuxième ligne à humidité continue, à la troisième ligne le feu sera en difficulté pour reprendre force sous 1 humidité oui continue à tomber. D'éventuels foyers peuvent être battus à la main après la cinquième ligne par les pompiers aui sont libres parce que les lignes à humidité continue fonctionnent seules. Selon les cas, les lites seront plus ou moins distantes en fonction de la qualité de la végétation. Pour un bois de chênes liège, bruyères, arbousiers et sous bois, on peut concevoir une distance de 50 mètres entre les trois premières lignes et 25 mètres entre la quatrième et la cinouieme. NORI#ES POUR l'INSTALATION DES LIGNES A HUMIDITE (?NTINUE Passages préétablis. Pour la mise en place rapide des lignes à humidité continue contre les incendies de forêt, chaque commune doit établir les lieux de la zone forestière qui sont les plus adaptés à l'installation des lignes en auestica; trouver les points stratégioues en relation au vent habituel (Mistral pour la Provence), et faire ouvrir des passages larges d'un mètre à travers le sous-bois, suffisants pour le passage d'un pompier aui transporte les tubes de le ligne. Ces passages, aui nécéssitent peu de travail doivert être toujours tenu ouverts. Dans le cas d'un terrain plet ils doivent être rectilignes et parallèles entre eux, d'une longueur normale de 500 mitres au moins, distants les un des autres selon la force du vent. Une bonne défense peut se faire avec 50 mètres de distance entre les trois premières lignes et 25 mitres entre les autres. Cinq lignes représentent une bonne défense, il faut donc prévoir cina tassages préétablis. Dans le cas de terrain montueux, il faut suivre let isohypses c'est-a-dire les terrains qui se trouvent toujours å altitude égale pour que la ligne se trouve toujours a la mêne hauteur que l'auto-pompe. Si le tube descend, les parties tolus lointaines subissent une pression supérieure et le tubc est sujet a une pression trop forte. Si le tube monte, seuls les diffuseurs plus proches fonctionnent, de la le risaue d'éclatement. Lors de l'établissement des passages, il faut donc tenir comp te des possibilités des lignes en rapport à la pression. Régulation des pompes. les pompes doivent être pourvues d'un régulateur de pression permettant de donner la pression exacte selon la longueur de la ligne et la capacité des diffuseurs ainsi que d'éventuelles dénivellations du terrain. Les lignes à humidité continue sont dotées de tubes à haute rbsistance assurant une grande capacité. Toutefois des que la ligne est installée il est prudent de régler l'afflux de l'eu à basse pression de façon à remplir la ligne et ensuite augmenter à la pression nécéssaire. Importance de l'existence des Passages préétablis. Si les passages ne sont pas dejà prêts , le temps perdu à les ouvrir correspond ' une déstruction accrue de la forêt. S'il est nécéssaire d'ouvrit des nouveaux passages il faut es timer avec précision la vitesse de progression du iront du feu, chose difficile, pour que les lignes puissent fonctionner au moins I5 minutes de temps avant l'arrivée de l'incendie. C1 est inutile de faire fonctionner les lignes juste à l'arrivée du feu. Pose des lignes à humidité continue. La pose est rapide étant donné qu'un pompier peut s'occuper de transporter es tubes le long des passages pendant qu'un autre commence à fixer fixer les pics à coude marteau ies premiers 50 mètres ensuite les longueurs plus loin en faisant attention que les tabes en toile soient bien tendus entre un pic et l'autre. Passages préetablis privées. Il est très utile de demander aux propriétaires des habita tions situées en zone boisée de tenir toujours ouverts les passages que le Commandant des pompiers peut indiquer. gueloues particuliers pourront acauérir une ligne tÏ humidité continue. Défense de l'auto-pomPe. Pour alimenter les lignes à humidité continue les auto-pom- pes doivent demeurer sur place. I1 est important de munir toutes les auto-pompes d'un diffuseur d'eau placé sur le toit servant à hubidifiér toute l'auto de façon continue. ( fig. 7 ) Installations particulières des lignes à humidité continue. 10 Une seule auto-pompe peut assurer a défense d'u groupe d'habitation sans contact direct avec le feu et gardant les pompiers à l'abri de la fumée. La fig. 8 montre comment on peut installer la ligne à humidité continue en profitant des raccords à trois bouches et des diffuseurs orientables. 2) Dans certains cas il est nécéssairede protéger Les autopompes . Une d'entre elles doit alors disposer sa Digne d'humidité continue selon la fig. 9 3) Il y à la possibilité dans certains cas de doubler le front des lignes à humidité continue en disposant les auto-pompes comme montre la fig. 10 et ainsi de suite si les routes le permettent. 4) Dans les vallées le vent pousse le feu plus rapidement donc il faut placer les lignes à humidité continue l'entrée des vallées, suivant le plus possible les isohypses comme montre la fig.ll R EV EN DI CATI ON S I) Dispositif pour diffuser une humidité continue isns les zones boisées pendant les incendies moyennant une série de tubes en toile raccordés entre eux au moyen de raccords à trois bouches ( fig 1 ) de façon à pouvoir former des alignements variables selon la forme géométrique du terrain, adaptés aux circonstances de défense ( fig. 9-I0-11 ) 2) Raccords pour les tubes ( fig 1 ) en référence à la la revendication 1 caractérisés du fait d'être dotés d'ure bawe qui s'élargit ( 3 ) sur les côtés en forme de collier ( 7 Pour permettre le passage d'un pic ( fig 5 ) étudie pour fixer solidement au terrain le raccord même ( fig.4 ). 3) Raccords pour les tubes en référence à la revenfieation 1 et 2, caractérisés du fait d'être dotés d'un diffuseur d'eau ( 2-5-9 ) oui produit un jet en éventail vertical oui dépasse une hauteur de 5 mètres de façon à exploiter la force du vent pour diffuser l'humidité dans les bois, sousbois environnants.