FR 2596928 A1 19871009 FR 8704207 A 19870326 1. Procédé pour commander la marche en parallèle de transfor:mateurs à échelons selon le système maitre-suiveur, et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procdé." L'invention concerne un procédé pour commander la marche en parallèle de deux ou plusieurs transformateizr à échelons, avec des échelons de tension identiques ou non identiques, selon le procédé mattre-suiveur, chaque transformateur à échelons étant muni d'un entraînement motoriS6 1o* susceptible d'être commandé par l'intermédiaire d'une aux tomatique de réglage, avec signalisation de la position, entraînement dont l'automatique de réglage est susceptible d'être mise individuellement en ou hors circuit. Un procédé pour commander en parallèle des 15 transformateurs à échelons peut être mis en oeuvre sans difficultés dans la mesure oh les transformateurs mis en oeuvre ont des données totalement identiques. Il suffit dans ce cas, en principe, de s'assurer que les transformateurs prennent respectivement la même position d'échelons. 20 Il y a toutefois des difficultés lorsque les transformateurs doivent être exploités en parallèle avec des enroulements d'échelons différents. Dans ce cas, on doit s'assurer pour la marche en parallèle, que la différence des tensions en marche à vide prend un minimom. Le but de l'invention, est de proposer un 2. procédé simple et fiable pour conmander la marche en parallèle de deux ou plusieurs transformateurs à échelons, procédé qui peut notamment aussi trouver son application dans le cas de transformateurs comportant des échelons de ten5 sion non identiques. Ce but est atteint, conformément à l'invention en ce que le procédé comporte les étapes suivantes: a) les données de tous les échelons de tension possible de chaque transformateur sont converties en valeurs codées, 10 tant sous la forme de valeur caractéristique que sous la forme de domaine de tension de chaque échelon de tension, dans respectivement une unité de codage du transformateur, b) par mise en circuit individuelle de l'automatique de ré15 glage, un transformateur reçoit la fonction "mattre" c) les valeurs codées correspondant aux étages de tension respectivement concernés de chaque transformateur, 8sont déterminées par la signalisation de positions de l'entrainement motorisé correspondant introduite dans l'unité 20 de codage, d) les valeurs codées du domaine de tension des étages de tension concernés de chaque transformateur sont annoncées à une unité de comparaison du transformateur, e) la valeur codée correspondant à l'étage de tension con25 cernée du transformateur maitre est délivrée à une ligne de données commune à tous les transformateurs, f) la valeur codée du transformateur maître introduite dans la ligne de données est appliquée à chaque unité de comparaison de chaque transformateur suiveur, g) dans l'unité de comparaison, la valeur codée obtenue k partir de la ligne de données, est comparée avec les valeurs, présentes dans cette unité, du domaine de tension du transformateur correspondant, h) dans la mesure oh la valeur codée se situe en dehers d'un domaine de tension, à comparer, d'un transformateur suiveur, 3. l'entrainement motorisé correspondant reçoit un nombre de commande pour changer d'échelons. L'invention concerne également un dispositif avantageux pour la mise en oeuvre de ce procédé, dispositif caractérisé en ce que la signalisation de position de chaque entraînement motorisé de chaque transformateur k échelons, est branchée sur une unité de codage programmée qui, de son côté, avec le domaine de tension correspondant k l'échelon de tension considérée, est branchée sur une uni10 té de comparaison, l'unité de codage, avec sa valeur de codage correspondant à l'échelon de tension considéré, eat susceptible d'être branchée au moyen d'un premier organe de commutation à une ligne de données, la ligne de données étant susceptible d'être branchée au moyen respectivement d'un second organe de commutation sur chaque unité de comparaiúson de chaque transformateur, la sortie respective de ehaque étage de comparaison de chaque transformateur étant suesceptible d'être branchée au moyen respectivement d'un treosième organe de commutation sur la commande de l'entraînement mo20 torisé considéré, cependant que dans le cas du transformateur "maitre", l'automatique de réglage est mis en circuit individuellement et que le premier organe de commutation est fermé et le second et le troisième organes de commutation sont ouverts, tandis que dans le cas du transformateur sui25 veur, l'automatique de réglage est mise individuellement hors circuit et le premier organe de commutation est ouvert et le second et troisième organes de commutation sont fermés, Les avantages obtenus grâce à ltinvention risident dans l'adaptation simple des tensions en marche à 30 vide des transformateurs k exploiter en parallèle. Dans ce cas, chacun des transformateurs concernés peut accéder k la fonction "mattre" ou bien exercer la fonction suiveur. Cela est uniquement obtenu grâce aux positions appropriées des différents organes de commutation qui, en général, sont réalisés sous la forme d'organes électroniques de commutation, 4. et qui pourraient être bien entendu également réalisés sous la forme de commutateurs agissant de façon purement mécanique. Le procédé peut être ais en oeuvre aussi bien dans le cas oh les données à transmettre ne présentent sous la 5 forme de valeurs numériques, que dans le cas o ces données se présentent sous une forme analoglque, par exemple nous la forme d'un courant de mesure indépendant de la charge, dans le domaine des milliampbres. L'invention va tre exposée plus en détail 10 ci-après en se référant aux dessins ci-joints, dans leaquels: - la figure 1 est un schéma par blocs d'une unité de transformateur, - la figure 2 est un tableau pour les posi15 tions de commutation des différents organes de commutation, - la figure 3 est un tableau de codage de plusieurs transformateurs à échelons. Comme on peut le voir sur la figure 1 et sur la figure 2, dans le cas de la fonction wma tre* d'un trans20 formateur, les commutateurs (SQ) et (31) sont fermés, tandis que les commutateurs (S2) et (S3) sont ouverts; et dans le cas de la fonction "suiveur" les commutateurs (S2) et (83) sont fermés, tandis que les commutateurs (SO) et (SI1) sont ouverts. Il en résulte le déroulement fonctionnel suivant s Par l'intermédiaire de la commande (01), en provenance par exemple d'un régulateur de tension, et par l'intermédiaire du commutateur fermé (80) de l'autre commande (C2), l'entrainement motorisé (MA) du commutateur d'éche30 lons (OTL) du transformateur mattre, reçoit un ordre pour le changement d'échelons. L'entrainement motorisé (MA) du commutateur d'échelons du transformateur maltre, signale par l'intermédiaire de (C) la position trouve à l'unité de codage (A1). La valeur codée correspondante est 35 introduite par l'intermédiaire du commutateur (31) sur la 5. ligne de données (B) qui aboutit aux autres transformatours qui opèrent en fonction "suiveur". Dans le cas de la fonction "suiveur" on a lorsque les commutateurs (S2) et (33) sont fermés et les commutateurs (0SO) et (S1) sont ouverts, le déroulement suivant s la position d'échelons se présentant sur le transformateur suiveur, est à nouveau signalée par l'entraînement motorisé correspondant (MA) du commutateur d'éehelons (OTL) par l'intermédiaire de (C3) à l'unité de codage cor10 respondante (A1). Le domaine de tension correspondant à cet échelon est signalé par l'intermédiaire de (04) à l'unité de comparaison (A2) du transformateur suiveur, Dans cette unité de comparaison (A2) est introduite, par lintermédiaire du commutateur (S2) fermé, la valeur earacet4 15 ristique contenue dans la ligne de données (B) de lhelon de tension se présentant sur le transformateur tart S'il est alors constaté dans l'unité de comparaison(A2) que cette valeur caractéristique se situe an dehors du domaine de tension de l'échelon de tension se présentant 20 sur le transformateur suiveur, l'entranement motlories (MA) du commutateur d'échelons du transformateur auiveur, reçoit, par l'intermédiaire du commutateur (S3) ferméâ et de la commande (C2) un ordre correspondant pour le changement de position. Cet ordre est maintenu jusqu'à ce qu'il 25 soit prouvé sur le transformateur suiveur, un domaine de tension qui recouvre la valeur caractéristique du transformateur maitre. La figure 3 explicite ces corrélationsD Sbr une première graduation est indiquée la tension en mare 30 k vide (UL), dont les valeurs codées, par exemple sous la forme de valeurs b huit chiffres binaires, se retrouvent sur la graduation placée tout à fait à droite. Sur la graduation (Tr 1) sont repérées les valeurs caractéristiques et les domaines de tension d'un premier tranefor35 mateur avec les échelons 1 à 6, sur la graduation (Tr 2) 6. les valeurs caractéristiques et les domaines de tension d'un second transformateur avec les échelons - 3 k + 3, et sur la graduation (Tr 3), les valeurs caractéristiques et les domaines de tension d'un troisième transformateur 5 avec les échelons 1 k 5. On supposera que le transformateur (Tr 1) est en fonction "mattre" et est k l'échelon 2, tandis que le transformateur suiveur (Tr 2) est à l'échelon -2 et le transformateur suiveur (Tr 3) k l'échelon 1. La valeur caractéristique (UL = 5,8) associée k l'échelon 2 du transformateur (Tr 1) coïncide avec la valeur caractéristique de 1' échelon - 2 du transformateur (Tr 2) et se situe ainsi dans le domaine de tension de cet échelon. En conséquence, le transformateur (Tr 2) a déjà la position correcte. La situation est différente pour le 15 transformateur (Tr 3). La valeur caractéristique (UL = 5,8) du transformateur maître (Tr 1) se situe en dehors du domaine de tension de l'échelon 1 du transformateur suiveur (Tr 3). Ce transformateur reçoit donc, comme précédemment décrit, un ordre de changement de position. Il doit, comme 20 cela est visible sur la figure 3, occuper l'échelon 2. On peut voir en outre, que dans le cas de cet exemple, le domaine pour la marche en parallèle des trois transformateurs, s'étend de UL = 5,7 k UL = 6,2 qui sont la valeur caractéristique la plus basse et la valeur caractéristique 25 la plus haute du transformateur maître. Comme on peut le voir, le schéma représenté sur la figure 1 peut, également, être utilisé à tout moment pour la régulation individuelle. Du fait de l'ouverture des commutateurs (S31, 32, 33), les fonctions précédemment décrites sont mises hors d'action, et la commande du transformateur e'effectue uniquement par l'intermédiaire do (C1) et du commutateur (30) fermé. 7. 0m R E V N D I C A T I 0 S 1i.- Procédé pour commander la marche en parallèle de deux ou plusieurs transformateurs à écehelons, avec des échelons de tension identiques ou non identiques, se5 lon le procédé maitre-suiveur, chaque transformateur à échelons étant muni d'un entrainement motorisé, susceptible d'être commandé par l'intermédiaire d'une automatique de réglage, avec signalisation de la position, entranement dont l'automatique de réglage est susceptible d'être mise 10 individuellement en ou hors circuit, procédé caractr.isé en ce qu'il comporte les étapes suivantes: a) les données de tous les échelons de tension poasible de chaque transformateur (Tr 1, Tr 2, Tr 3) sont convertis en valeurs codées, tant sous la forme de valeur aractCit15 tilus que sous la forme de domaine de tension de chaque échelon de tension, dans respectivement une unité de codage (A1) du transformateur, b) par aise en circuit individuelle de l'automatique de s glage (C1) un transformateur reçoit la fonction nmaitre, 20 (par exemple Tr 1), c) les valeurs codées correspondant aux étages de tension respectivement concernés de chaque transformateur., ofit déterminées par la signalisation. de positios a e lé o'. trainement motorisé correspondant (MA) Iuntrtaui-te dzo 25 l'unité de codage (A1), d) les valeurs codées du domaine de tension des étages de tension concernés de chaque transformateur sont ao cées à une unité de comparaison (A2) du tranforma-te;e) la valeur codée correspondant à l'étage de tension ceau 30 cernée du transformateur mattre (valeur caractéristique de l'étage de tension) est délivrée h une ligne de données (B) commune à tous les transformateurs, f) la valeur codée du transformateur maitre introduite danm la ligne de données (B) est appliquée à chaque unité de 35 comparaison (A2) de chaque transformateur nuiveur} 8. g) dans l'unité de comparaison (A2), la valeur codée obtenue à partir de la ligne de données, est comparée avec les valeurs, présentes dans cette unité, du domaine de tension du transformateur correspondant. h) dans la mesure o la valeur codée se situe en dehors d'un domaine de tension, à comparer, d'un transformateur suiveur, l'entrainement motorisé correspondant reçoit un nombre de commande pour changer d'échelons. 2.- Dispositif pour la mise en oeuvre du 10 procédé selon la revendication 1, dispositif caractérisé on ce que la signalisation de position de chaque entra nement motorisé (NA) de chaque transformateur à échelons, est branchée sur une unité de codage programmée (A1) qui, de son eOté, avec le domaine de tension correspondant à l'échelon 15 de tension considérée, est branchée sur une unité de comparaison (A2), l'unité de codage (A1), avec sa valeur de codage correspondant à l'échelon de tension considéré (valeur caractéristique de l'échelon de tension) est susceptible d'être branchée au moyen d'un premier organe de com20 mutation (81) à une ligne de données (B), la ligne de données (B) étant susceptible d'étre branchée au moyen respectivement d'un second organe de commutation (82) sur chaque unité de comparaison (A2) de chaque transformateur, la sortie respective de chaque étage de comparaison de chaque transformateur étant susceptible d'être branchée au moyen respectivement d'un troisième organe de commutation (83) sur la commande (C2) de l'entra nement motorisé considéré, cependant que dans le cas du transformateur "mattre' l'automatique de réglage (01) est mis en circuit indivi30 duellement (80) et que le premier organe de commutation (Sl)est fermé et le second et le troisième organes de commutation (82 et 83) sont ouverts, tandis que dans le cas du transformateur suiveur, l'automatique de réglage (01) est mise individuellement hors circuit (SO) et le premier organe de commutation (81) est ouvert et le second et troisième organes de commutation (S2 et S3) sont fermés.