FR 2571478 A1 19860411 FR 8415514 A 19841010 DESCRIPTION système homéostatique de traitement de l'air La présente invention concerne un système utilisant l'air vicié extrait des locaux pour réchauffer ou refroidir l'air de remplacement. Les techniques actuelles de chauffage des locaux équipés en "tout air neuf",soit par aérotherme, soit par pompe à chaleur,n'utilisent pas directement les calories ou frigories de l'air extrait,et atteignent des niveaux de fourniture énergétique très élevés,difficilement disponibles au compteur Electricité ou gaz. A partir de matériels existants: compresseur/pompe à cha leur inversible; ventilo-convecteur-,on utilise le venti lateur d'extraction de l'air vicié pour alimenter en air un compresseur/détendeur qui fournit calories ou frigories à.un ventilo-convecteur soufflant l'air neuf. Ce principe, valable dans des locaux pour lesquels un important renouvellement de l'air est exigé, permet de limiter la puissance nominale de la machine compresseur/ détendeur, à une fonction du coefficient K du volume desservi considéré comme hermétiquement clos,augmentée simplement de la puissance nécessaire au transfert intégral de.calories ou frigories du volume d'air extrait au volume d'air neuf. La figure 1/1 représente le schéma de fonctionnement du système.:Le compresseur inversible A réchauffe ou refroidit avec l'air vicié G apporté par l'extracteur B,le liquide. frigorigène I,à son tour refroidi ou réchauffé dans la surface de chauffe F (dite batterie) par l'air neuf H amené par l'extracteur E. Le système est asservi: pour le compresseur/détendeur, à une sonde réglable de température;pour le débit d'air des ventilateurs,à un comptage electronique C3 des entres C1 et sorties C2 du public. Exposé détaillé d'un mode de réalisation: Un compresseur/détendeur inversibleAdont le cycle est asservi à une sonde de température D, est calculé pour fournir calories ou frigories à un volume d'air V (H) variant de -27 à +40 degrés Celsius,à partir du meAme volume d'air V fourni à température constante ;(G) l'air (G) doit donc autre refroidi ou réchauffé à quelques degrés en-dessous ou au-dessus de l'air extérieur(H) pour tenir compte du coefficient K du local; dans les cas où cet écart devrait être trop important,un soufflage complémentaire d'air extérieur sur l'échangeur du compresseur/ détendeur,- complèterait l'apport de calories ou frigories. L'extracteur B à régime variable est relié par caisson au compresseur/détendeur et par gaine aux locaux à ventiler. Il réalise toute l'extraction d'air des locaux, ce qui nécessite une bonne étanchéité de ceux-ci, et interdit la ventilation naturelle en cours de fonctionnement. Son régime est le mime que celui de l'extracteur d'admission Ede l'air neuf H . Les deux sont asservis soit à un comptage du public, soit à une sonde de pollution1 ou à tout autre système-économisaur spécifique à l'utilisation envisagée. Une sonde de comptage du public est réalisable par oeils électroniques rendus directionnels par un simple condensateur, monté sur une série de 2. (c) L'air neuf H refroidit le liquide de transfert I qui circule dans la surface de chauffe Pt un ventilo-convecteur classique. convient. Be compresseur devant pouvoir fonc-tio nner à très bas régime,il est utile de le surdimensionner en volume de fluide frigorigène, et dry adjoindre un circulateur classique,asservi à la sonde de températureD qui règle le cycle des compressions. La transformation des. liaisons air et asservissements des pompes..a- -chaleur- airZeau actuellement .fabriquées,ainsi que la modification. des quantités et qualités des liquides de transfert qu'elles-utilisent,répond facilement à l'industrialisation du procédé, qui,outre quril réduit de moitié la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement du système de chauffage, par comparaison -aux pompes à chaleur classiques, permet de réunir en seulement deux principaux éléments, pompe à chaleur et ventilo-convecteur,les lots ventilation mécanique controAlée ,chauffage,climatisation. Valable pouf: toud locaux à grand renouvellement d'air. REVENDICATIONS 1)dispositif d'utilisation des calories ou frigories extraites de l'air vicié extrait d'un local,caractérisé en ce qu'il utilise un extracteur- d'air B qui projette cet air G sur une surface,réchauffée ou refroidie par un fluide de transfert I à l'aide d'un compresseur inversible A, fluide refroidi ou réchauffé dans un ventilo-convecteur E F par le meme volume d'air neuf soufflé dans le local,H. 2)dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu' il est asservi par un oeil électronique, pour sa partie extraction/soufflag,oeil électronique rendu directionnel par montage en série sur condaasateur,permettant de compter le nombre de persomnes présentes dans les lieux, et moduler en conséquence les debits d'air neuf et d'air extrait. 3)dispositif selon la revendication 1 et 2,caractérisé en ce qu'il est asservi par uns sonde de température dont la fonction est de moduler le régime de fonctionnement du compresseur/détendeur inversible. 4)dispositif selon la revendication 1,caractérisé en ce que l'alimentation en air de chauffage ou refroidissement du compresseur/détendeur.inversible se fait au-travers d'un caisson contenant l'extracteur du'air et dont 1' orifice d'entrée permet le raccordement d'une gaine classique d'extraction d'air.