FR 2583589 A1 19861219 FR 8509962 A 19850618 On connait les postes de transformation appelés parfois sous-station qui ont pour rôle de transformer le courant d'un reseau de transport ou de repartition à Haute Tension en un courant à moyenne tension convenant à un réseau de distribution. Ces ouvrages, le plus souvent de type extérieur, sont à isolement dans l'air. Ils sont constitués d'appareillages séparés, installés sur des charpentes le plus souvent distinctes, elles-mêmes scellées sur des massifs repartis de manière convenable sur une grande surface dans des dispositions généralement extensives que justifiaient autrefois la faible valeur des terrains. Les travaux d'entretien sous tension n'etaient pas pratiqués et le respect de nombreuses distances de travail s'opposait à la réduction des emprises. Les conditions économiques evoluant dans le sens de l'augmentation du prix des terrains et la diminution des surfaces disponibles, les preoccupa- tions écologiques générant de véritables contraintes, il apparait opportun de rechercher des dispositions necessitant moins de surface au sol et moins d'extension en hauteur, tout en conservant ou améliorant la sécurité des personnels d'exploitation et en adaptant l'appareillage aux conditions d'exploitation modernes qui visent à la réduction des temps d'intervention et au remplacement des appareillages sous tension sans interruption du service, lequel remplacement permet de réaliser l'entretien lourd, en atelier et non sur le site du poste comme c'est généralement le cas dans les postes classiques. L'un des principaux facteurs d'encombrement est le jeu de barres. On connait des dispositions dans lesquelles le jeu de barres schematisé comme le représente la figure 1 de la planche I/4 est remplacé par une disposition en anneaux, comme le represente la figure 2, cette dernière disposition permet de reduire d'une manière sensible l'encombrement du jeu de barres de plus, elle permet l'entretien de celui-ci et des sectionneurs qui y sont associés, par mise hors tension partielle du jeu de barres, alors que dans la première disposition de la figure 1 l'entretien du jeu de barres et des sectionneurs associés necessite une mise hors tension génerale. L'objet de la présente invention est un poste intérieur, compartimenté a isolement dans l'air, dont le schéma de principe se rapproche de la disposition représentée par la figure 2, mais comportant en plus les particularités suivantes génératrices de plusieurs avantages. Les sectionneurs sont à poles d'entrées et de sorties dissociées c'est-à-dire qu'alors que les sectionneurs classiques comportent sur un meme chassis le ou les poles fixes et le ou les poles mobiles, l'un au moins des poles de ces appareils fait partie de l'appareillage avec lequel le sectionneur doit normalement se connecter. Ainsi le sectionneur à traversées rotative du type tiroir sans pole fixe est particulièrement bien adapté mais il est également possible suivant l'invention de faire porter les poles mobiles de la fonction sectionneur par un autre appareillage, le disjoncteur par exemple. I1 découle de ce qui précède les avantages suivants - I1 n'y a pas à proprement parler de jeux de barres suivant la définition qu'on en donne dans un poste classique. Les problèmes d'entretien propres aux jeux de barres sont donc supprimés. - Les connexions sont pratiquement inexistantes et les raccords, organes couteux sont supprimés. - Les surfaces occupees au sol par les cellules ainsi réalisées d'un poste ou sous-station- sont minimales et proches de celles occupées par les postes blindés utilisant un diélectrique autre que l'air. Par ailleurs, tout l'appareillage des cellules de ce type de poste est extractible ainsi que tout conducteur actif et tout isolateur à l'exception des têtes de câble d'arrive ou de depart ce qui rend l'entretien de ce type de poste particulièrement facile et rapide. Plusieurs types de réalisations suivant l'intention répondent aux caractéristiques ci-dessus enoncees. Les descriptions qui suivent de deux d'entre elles permettront de mieux apprécier les particularités de l'invention. I) Poste avec sectionneurs tiroirs, équipé de disjoncteurs inversés suspendus, avec sectionneurs de ligne La figure 3 de la planche 11/4 représente le schema électrique unifilaire de cette variante, les disjoncteurs sont repérés D, les sectionneurs tiroir ST, les sectionneurs de mise à la terre MALT, les transformateurs de tension Tt, les transformateurs de courant Tc. Les différentes cellules sont repérées A.B.C.D.E. La figure 4 represente la vue en élévation et coupe d'une realisation des cellules repérées D et E sur le schéma. La cellule D est une cellule arrivée ou départ identique aux cellules B ou C. La cellule E est utilisée pour le bouclage (en relation avec la cellule A du schéma figure 3). Sur une dalle de béton 1 comportant des caniveaux de câbles 2 est scellée une structure porteuse métallique dont les éléments inférieurs 3 supportent d'une part les glissières 5 des sectionneurs-tiroirs supérieurs 6 d'autre part, les glissières 4 du sectionneur-tiroir de ligne 7. En partie superieure la superstructure 9 comporte les glissières supérieures 8 des sectionneurs tiroirs 6 et la glissière 10 du disjoncteur 11. Entre la superstructure 9 et la toiture 12 cheminent les câbles du bouclage 13. Les éléments 1 - 3 - 7 délimitent le compartiment inférieur, renfermant - Le sectionneur de mise à la terre 14 dont la glissière 15 est portee par la dalle 1. - Les transformateurs de tension 16 dont les glissières 17 sont portées par les éléments 3 - Les câbles d'arrivées au départ 18 portant les transformateurs de courant 19. Les éléments 7 - 6 - 9 délimitent le compartiment supérieur qui renferme le disjoncteur 11. A chaque compartiment correspond une porte d'accès distincte. Les sectionneurs tiroirs sont représentes dans la position de service qui correspond à la position fermee des sectionneurs classiques Hors service les parties mobiles s'inscrivent (en pointillés) à l'intérieur des tiroirs qui peuvent alors être extraits pour entretien. Tout l'appareillage est monté sur glissière, est amovible donc facilement entretenable. Le schema reste très clair et la compacité est évidente. II) Poste à sectionneurs-tiroirs équipé de disjoncteurs posés, sans section neur de ligne. La figure 5 de la planche III/4 représente le schema électrique unifilaire de cette variante avec les mêmes repères que précédemment. La figure 6 représente la vue en élévation et coupe d'une réalisation des cellules repérées O et E sur le schéma. La cellule E est utilise pour le bouclage en relation avec la cellule A du schéma de la figure 5. Sur une dalle de béton 1 comportant des caniveaux de cabale 2 est scellée une structure porteuse métallique dont les éléments inférieurs 3 supportent les glissières 5 des sectionneurs-tiroirs 6. En partie supérieure la superstructure 9 porte les glissières 8 des sectionneurs tiroirs et glissières 10 des isolateurs supports de pôles fixes 20. Entre la superstructure 9 et la toiture 12 cheminent les câbles du bouclage 13. Dans la partie inferieure apparaissent - Le sectionneur de mise à la terre 14 dont la glissière 15 est portée par l'élément de cloison 3. - Les transformateurs de tension 16 dont les glissières 17 sont également portées par la cloison 3. - Les câbles d'arrivée ou de départ 18 portant les transformateurs de courant 19. Le disjoncteur 11 est centré dans la cellule, ses poles supérieurs et inférieurs comportent des prises d'embrochage qui assurent son raccordement électrique d'une part aux poles fixes supérieurs portes par les isolateurs support 20 d'autre part, aux poles fixes situes en tête du sectionneur de terre 14. Le débrochage du disjoncteur et son retrait de la cellule s'effectuent en deux temps. Le debrochage s'effectue par une translation horizontale du disJonc- teur 11 dans le plan de la figure et vers la gauche sur une course d'environ 150 mm grace à un levier solidaire de son chassis chariot, non representé pour ne pas surcharger la figure. Puis le retrait s'effectue par translation horizontale dans une direction perpendiculaire. L'introduction et l'embrochage du disjoncteur dans la cellule s'effectue en sens inverse. Lorsque le disjoncteur est retiré de la cellule, un rideau métallique 21 peut-être remonte dans les glissières 22 horizontales ce qui permet de séparer la cellule en deux compartiments - l'un supérieur, ou les sectionneurs 6 peuvent être refermés pour assurer la conti-nuite électrique. - l'autre inférieur où l'on peut si nécessaire pratiquer en toute sécurité le contrôle hors tension des extrémites de câble 18 ou l'entretien du sectionneur de terre 14. - Bien entendu à chacun des ces compartiments correspond une porte. Les deux portes sont ouvertes pour entrer et sortir le disjoncteur, la porte inferieure reste seule ouverte, après extraction du disjoncteur pour donner accès aux tetes de câbles après mise en place du rideau métallique 21. I1 a éte dit plus haut que ce type de poste pourrait être réalisé avec des sectionneurs dissocies dont les poles mobiles et non les poles fixes sont portes par un autre appareillage. La figure 7 de la planche IV/4 représente une réalisation qui correspond au schema de la figure 8 lequel est très voisin du schéma de la figure 5. Les sectionneurs tiroirs 5 et 6 de la figure 6 sont remplacés par des cloisons isolantes 23 qui comportent les plots fixes 24. Le disjoncteur 11 est équipe de deux pôles mobiles de sectionneur 25 commandés par des bielles isolantes, non représentées, depuis la base du chassis du disjoncteur 11. Lorsque les poles mobiles 25 sont en position d'ouverture, le disjoncteur peut etre débroché et extrait comme dans le cas précédent. REVENDICATIONS l Poste de transformation ou sous-station de type intérieur compartimenté rendu partîculière:ner compact, par la suppression du compartiment jeu de barres, et caracterTse par Te fait que chaque disjoncteur (11) est directement relié à ceux des compartiments vaisins par des sectionneurs (6) à éléments fonction nels dissociés, dissociation consistant en ce que les pâles mobiles des dits sectionneurs (6) sont des traversées rotatives portees par un chassis support formant tiroir extractible et participant au cloisonnement du poste ou sous-station, et en ce que les pôles fixes sont solidaires des disjoncteurs (11 ) ou éventuellement portés par des supports isolants indépendants (20). 2 Poste de transformation ou sous-station semblable à la revendication 1 dans lequel les éléments fonctionnels dissociés des sectionneurs sont inversés, les pôles mobiles des sectionneurs (25) etant solidaires des disjoncteurs (11) et les pôles fixes (24) étant portes par des cloisons isolantes (23) coulissant dans la structure porteuse du dit poste au sous-station et coopérant au cloisonnenlent.