FR 2569257 A1 19860221 FR 8412999 A 19840817 L'objet de 1 1invention concerne un dispositif de régulation cybernétique d'énergie pour les systèmes de chauffage. Il est destiné à permettre 1 ' asservissement automatique des installations de chauffage ou de climatisation par une autoadaptation des temps réels et en anticipation des paramètres de régulation usuelle. Jusqu'à ce jour les paramètres utilisés pour l'asser- vissement étaient prédéterminés, soit par estimation des paramètres de réglage, soit partant de lois figées à la mise en service. On tenait parfois compte pour ces réglages des températures des vents, de l'humidité, mais le tout était exploité suivant des lois figées, d'où inadéquation entre les réglages théoriques et les réactions réelles du système. Le dispositif suivant l'invention supprime ces inconvénients et permet avec une dépense d'énergie réduite au maximum un confort parfaitement adapté à toutes les exigences actuelles et contractuelles. Il est constitué par la combinaison des éléments physiques mesurables ou déterminés avec des éléments auto-géné rés rés par le site ou le système de climatisation chauffage. Sur le dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, d'une des formes de réalisation de l'objet de l'invention, le dispositif est représenté schématiquement dans son ensemble. Le dispositif est constitué par un récepteur radio 1 avec centrale de régulation et de mémorisation 2, relié au clavier de paramètrage 3 et à la chaufferie ou production de froid 4, ainsi qu' à la ventilation mécanique contrôlée 5 Les sondes des températures intérieures 6, 7, 8 et les sondes de températures extérieures 9, hydrométrie 10, vent 11 et d'ensoleillement 12 complètent cet ensemble. Les paramètres climatiques sont constitués par les sondes 6 à 12, alors que le confort contractuel est obtenu par les températures aux différentes heures du jour et de la nuit et modulées suivant les nécessités. La ventilation mécanique contrôlée étant utilisée suivant l'ordonnancement prévue avec ce dispositif. I1 est tenu compte des caractères physiques du site. C'est-à-dire de l'inertie thermique du bâtiment suivant les paramètres prévus d'après les sondes, ensuite du comportement de la chaufferie ou de la climatisation et enfin de l'incidence de la ventilation mécanique contrôlée. On peut également télécommander les algorithmes autogénérés par 1 'appareil afin d'intégrer les paramètres climatiques confort contractuel et caractéristiques physiques du site. L ' anticipation climatique s 'effectue par le récepteur radio recevant les consignes prévisionnelles en provenance d'une information météorologique. On peut également mémorialiser les conditions microclimatiques à caractère répétitif. A partir de paramètres de confort contractuels, l'appareil règle automatiquement les dispositifs de production de chaud ou froid en intégrant toutes les données citées. A cet effet, l'appareil provoque pendant une première phase de mise en service, des séquences de test qui sont mémorisées dans une bibliothèque de programmes auto-générés. Ces programmes multiples sont ensuite sélectionnés et utilisés suivant les memes critères que ceux qui les ont provoqués. L ' adéquation est de ce fait optimale entre les éléments de confort contractuels, l'inertie thermique des bâtiments, le comportement des dispositifs producteurs de chaud et de froid et les paramètres climatiques. I1 arrive parfois, que les paramètres climatiques varient brusquement.ou par cycles à durées courtes. Le temps de réaction rende alors impossible une adéquation parfaite entre le confort contractuel et le minimum d ' éner- gie consommée. Il faut alors anticiper les réglages par rapport aux modifications météorologiques à survenir. A cet effet, il suffit d'asservir le mode de fonctionnement en temps réel à un récepteur radio qui reçoit des ordres prévisionnels de quelques heures afin de disposer d'une faculté d'anticipation supérieure au volant d'inertie du système. Les éléments auto-générés par le site ou le système de climatisation chauffage constituent une banque d ' algorithmes qui peuvent être utilisés partiellement ou totalement sur un autre site à condition d'être similaire en tout ou partie au système de référence. Toutefois les dispositions et le nombre des divers éléments pourront varier dans la limite des équivalents sans modifier pour cela, la conception générale de l'invention qui vient d'etre décrite. REVENDICATIONS 10 Dispositif régulateur cybernétique d'énergie pour les systèmes de chauffage destiné à assurer l'asservissement automatique des installations de chauffage ou de climatisation par une auto-adaptation des temps réels et en anticipation des paramètres de régulation usuels permettant avec une depense d'énergie réduite au minimum d'obtenir un confort parfaitement adapté à toutes les exigences actuelles et contractuelles, se caractérisant par la combinaison des éléments physiques mesurables ou déterminés, captés par les sondes de température intérieure (6, 7, 8) et de température extérieure (9) hydrométrique (10) vent (11) et ensoleillement (12) et des éléments autogénérés par la centrale de régulation (2), clavier de paramètrage (3) et la ventilation mécanique contrôlée (5). 20 Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que la centrale de régulation et de mémorisation (2) est reliée au clavier de paramètrage (3) à la chaufferie ou la production de froid (4) et à la ventilation mécanique de contrôle (5). 30 Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait qu'un récepteur radio (1) transmet les informations à la centrale de régulation et de mémorisation.