FR 2564954 A1 19851129 FR 8401017 A 19840113 La présente invention concerne les appareils de chauffage du type "pompe à chaleur" permettant de les faire fonctionner sans avoir recours à l'eau comme source de chaleur (puit rivière - capteurs enterrés -) Les dispositifs actuels de captage de calories sont conditionnés soit par un apport d'eau (30 m3/jour pour une habitation type F5). Avec le système capteur i'air a une température de + 30 C, il est nécessaire d'utiliser un système de dégivrage thermodynamique ou électrique nécessaire è son bon fonctionnement donc diminution de rendement et cela jusqu' une température extérieure de - 60 C ; au-delà de cette température le rendement de ce type d'installation est nul. Le capteur polytropique à eau glycolés en circuit fermé évite les inconvénients des systèmes précédemment cités. Le double serpentin (5) dans lequel circule l'eau glycolée permet dans un 1er temps de capter l'énergie solaire sans mise en fonctionneinent du ventilateur (2). Dans un deuxième temps, en l'absence de soleil, ou par temps de pluie, le ventilateur permet le captage des calories et ceci jusqu'd Oc C extérieur. te dégivrage est statique et gratuit. Dans un troisième temps, le capteur fonctionne jusqu'à une température de - 10 C extérieur et cesi malgré la formation de glace sur celui-ci. Donc grace au capteur polytropique à eau glycolëe en circuit fermé on améliore le rendement des pompes à chaleur. Tel que le dessin le représente, le capteur polytropique à eau glycolée en circuit feriné comprend donc un support ventilateur (1) un ventilateur (2) qui véhicule l'air sur le double serpentin (5) maintenu par des entretoises (3) le tout maintenu sur une plaque de base (4)S l'eau glycolée circulant dans le double serpentin t5) arrive en (6) et sort en (7) vers le pompe à chaleur. Les applications de ce procédé sont intéressantes pour le chauffage individuel ou collectif des habitations. Ceci avec un encombrement minimum. Le fonctionnement du ventilateur : travail en compression et en contrecourant à 100 ç ce qui améliore le rendement thermodynamique. REVENDICATIONS 1 Un capteur polytropique à eau glycolée en circuit ferma clans un doublE serpentin (5) avec un ventilateur (2) et son sup. port(1) . Une plaque de bas (4) et les entretoises (3). ?. Le douple serpentin selon revendication 1, à captage multiple: par rayonnement,convection et conductibilité. 3. Le ventilateur selon revendication 1 est étudié sui vant un principe de thermodynamique propre à nous.