FR 2552135 A1 19850322 FR 8314776 A 19830916 BLOC SANITAIRE POUR REALISER UN EFFET DE CHASSE DANS DES CUVETTES DE WC La présente invention concerne un bloc sanitaire pour réaliser un effet de chasse dans les cuvettes de WC et du type comportant un réservoir pressurise fonctionnant comme un organe de transfert d'eau et augmentant l'efficacité de l'effet de chasse. Deux modes principaux de réalisation d'un effet de chasse dans les cuvettes de WC sont connus. Selon l'un de ces moyens, on utilise un bloc sanitaire dans lequel la pression de l'eau de chasse est indépendante de la pression du réseau de fourniture eau. La caractéristique de ce système réside dans le fait qu'un réservoir séparé est rempli d'eau à partir du réseau de fourniture d'eau et qu'au moment de la chasse > l'eau du reservoir est libérée dans la cuvette de WC. La pression de l'eau dans le reservoir dépend de l'arrangement de celui-ci et elle est généralement inférieure à celle du réseau d'alimentation en eau. En même temps, le débit de décharge de l'eau du réservoir est superieur à celui du réseau d'alimentation en eau et l'énergie potentielle due à l'altitude de l'eau est transformée en énergie cinétique. De nombreux modes de réalisation sont connus pour assurer le remplissage du réservoir, l'ouverture et la fermeture du réseau d'alimentation en eau et pour la prévention des debordements. Néanmoins, les éléments structurels qui les composent sont fréquemment défaillants de sorte qu'on n'a pu présenter aucune réalisation qui fonctionne de façon sure pendant une longue duree. L'autre mode de realisation de l'effet de chasse est considérable- ment plus simple que l'utilisation d'un bloc sanitaire. Pour obtenir un effet de chasse rapide, il n'y a pas de réservoir sépare, l'eau pour la chasse est libérée dans la cuvette de WC directement à partir du réseau d'alimentation en eau. Ce système se compose seulement d'une valve montée sur la conduite reliée à la cuvette de WC et qui est actionnee manuellement et munie d'un dispositif de retardement actionne par ressort. Ces modes de realisation sont extrêmement simples, mais presentent cependant l'inconvénient de réaliser un débit de decharge d'eau relativement faible pour l'effet de chasse et, en conséquence, ils ne peuvent produire une énergie cinétique adéquate. Leur utilisation est particulièrement nocive dans les zones qui ne disposent que de faibles pressions d'eau, par exemple dans les étages elevés des bâtiments situés dans les quartiers plats d'une ville. Un autre problème posé par de tels systèmes est dû au fait que leur utilisation est interdite dans plusieurs pays car ils sont reliés directement au réseau d'alimentation en eau et il existe une possibilité théorique qu'en cas de baisse de pression et d'effet d'aspiration, de l'eau polluée puisse passer de la cuvette de WC au réseau d'alimentation en eau. Par rapport à ce qui précède, il est évident que certains des pro cedés connus de chasse de WC produisent une energie cinétique adequate, mais cependant les blocs sanitaires sont compliqués et fréquemment défaillants, tandis que dans le cas de ceux dont la réalisation est simple, on ne peut pas produire une énergie cinétique adéquate et leur utilisation est interdite dans certains cas par des règlements sanitaires. Pour supprimer les problèmes qui viennent d'être exposés, on peut utiliser le reservoir d'eau selon le brevet français publié n" 2.122.069, bien que ce réservoir n'ait pas été conçu initialement pour un appareil de chasse d'eau de WC. Ce réservoir d'eau est en fait un réservoir pressurisé muni de trois conduites de liaison. L'eau est amenée par l'une des conduites a la partie inférieure du reservoir pressurisé tandis qu'une autre conduite partant de la partie supérieure du réservoir assure l'alimentation en air. L'eau de déchargeest amenée à partir du bas du réservoir par une autre conduite. Sans aucun doute, cette solution - utilisée comme bloc sanitaire élimine partiellement les inconvénients déjà mentionnés. Sa construction est plus simple que celle des solutions déjà mentionnées munies d'un réservoir et son énergie cinétique est superieure à celle des chasses rapides, mais, dans le même temps, les divers conduits reliés au réservoir et diverses valves assurant l'entrée d'air n'éliminent pas les possibilités de défaillance,et le danger de voir l'eau polluée passer dans le reseau d'alimentation en eau par suite d'un effet de succion existe toujours. L'un des buts de la présente invention est de réaliser un bloc sanitaire pour obtenir un effet de chasse dans les WC et qui combine les avantages des deux solutions connues, sans en presenter les inconvenients. Selon l'invention, le bloc sanitaire est constitué d'un réservoir pressurise relié par une conduite d'entrée à un réseau d'alimentation en eau et par une conduite de sortie à la cuvette des WC, tandis que la conduite de sortie est munie d'une valve de chasse. Selon un mode de realisation pratique de l'invention, les conduites d'entrée et de sortie sont constituees d'une conduite unique reliée, d'une part à la partie basse du réservoir pressurisé et, d'autre part, par l'in termediaire d'un tube en T au réseau d'alimentation en eau et à la cuvette de WC par une conduite de décharge, la barre du T etant reliée au réseau d'eau et les branches respectivement au réservoir et à la cuvette de WC. L'appareil selon l'invention, peut être egalement construit de telle façon que la conduite d'entrée soit reliée à la partie supérieure tandis que la conduite de sortie est reliée à la partie inférieure du réservoir pressurisé. La section transversale de la conduite de sortie est supérieure à celle de la conduite d'entrée et de la conduite du réseau d'alimentation en eau. Un clapet anti-retour, de préférence un clapet antiretour à bille peut être dispose entre la conduite d'entree de l'appareil et le reseau d'alimentation en eau et le poids spécifique de la bille du clapet anti-retour est supérieur à celui de l'eau. Si des conduites d'entree et de sortie de type courant sont utili sées, il est préférable de réaliser le tube en T sous la forme d'un clapet anti-retour combiné dans lequel un clapet anti-retour à bille est disposé dans la branche horizontale et un clapet à gravité est actionne par un levier dans la branche verticale du T Le clapet à gravité comporte un clapet relativement lourd muni de nervures de guidage et suspendu, de préférence, sur la base d'un siège de valve cônique. Le bloc sanitaire selon l'invention est extrêmement simple et ne comporte pratiquement pas de pièces susceptibles d'être défaillantes. an même temps, l'utilisation du réservoir sous la forme d'un reservoir pres surisé garantit une energie cinetique suffisante et le relativement grand diamètre de la conduite de sortie permet un débit d'eau de décharge convenable. Le danger de reflux est éliminé avec cet appareil qui est ainsi conforme à tous les règlements sanitaires. D'autres buts, avantages et caracteristiques de l'invention apparaR- tront à la lecture de la description de divers modes de réalisation de l'invention faite à titre non limitatif et en regard du dessin annexé où: - la figure 1 représente un mode de réalisation simple de appareil selon l'invention; - la figure 2 est une vue frontale d'un autre mode de réalisation de l'appareil selon l'invention; - la figure 3 est une vue en coupe du réservoir pressurisé du mode de realisation représenté a- la figure 2; - la figure 4 est une représentation d'un autre mode de realisation selon l'invention; - la figure 5 est une vue en coupe à plus grande échelle de la valve combinée utilisée dans le mode de réalisation représenté à la figure 4. La figure 1 représente le reservoir pressurisé fermé 3 disposé entre la conduite 1 du réseau d'alimentation en eau et la cuvette de WC 2. Le réservoir 3 est relié au réseau d'alimentation en eau par l'intermédi- aire d'un robinet 4 et d'un clapet anti-retour 5 utilisés pour l'ouverture et la fermeture vers le réservoir 3. Une conduite en T 7 est montée sur la conduite 6 qui suit le clapet anti-retour 5. L'une de ses branches 8 est reliée au réservoir 3 tandis que l'autre branche 9 est munie d'une valve de chasse rapide 10 reliée à la cuvette de WC 2. Le fonctionnement du système s'effectue de la manière suivante. A l'ouverture durobinet 4, l'eau est dechargée dans le réservoir 3 à partir du réseau d'alimentation en eau. Dans ce cas, la valve de chasse rapide 10 est en position fermée. L'eau s'écoule dans le réservoir 3 jusqu'à ce que la pression, dans ce réservoir, soit sensiblement égale à la pression d'alimentation en eau par suite de la compression de l'air emprisonné dans l'espace fermé. A ce stade, le système est prêt à fonctionner. A l'ouverture de la valve de chasse rapide 10, l'eau s'écoule dans la cuvette de WC 2, via les branches 8 et 9 du T, dont les diamètres sont superieurs à ceux du réseau d'alimentation en eau. L'air comprimé repousse l'eau hors du réservoir 3 à un débit élevé. L'eau qui s'ecoule du réseau d'alimentation en eau s'écoule également dans la cuvette de WC au cours de cette phase initiale, puis après fermeture de la valve de chasse rapide 10, s 'écoule dans le réservoir 3. L'ecoulement de l'eau du réseau continue jusqu'à ce que la pression soit égalisée et le cycle de chasse peut être recommencé à nouveau. Le réservoir de cinq litres utilisé dans cette solution assure un fonctionnement economique, car l'eau s'écoulant par les conduites de grand diamètre à un debit elevé, permet une chasse sûre. Le réservoir se remplit à nouveau en quelques secondes après chaque chasse. La figure 2 montre un autre type de réalisation de l'appareil selon l'invention. Dans cette solution, la conduite en T représentée à la figure 1 n'est plus utilisée, le réservoir 3 est relié par le robinet4 directement au réseau d'alimentation en eau. La figure 3 représente le mode de réalisation du réservoir 3. La conduite d'entrée 11 s'etend à l'intérieur du reservoir 3 et comporte un clapet anti-retour à bille 12. Une ou plusieurs tiges 14 empêchent la bille 13 de tomber dans le réservoir. Le réservoir 3 est relié au réseau d'alimentation en eau à l'aide d'une conduite flexible, ce qui laissesune grande latitude pour l'amenage- ment. La conduite flexible 15 est maintenue par des attaches 16 à ses deux extrémités. La conduite de sortie 17 est disposée coaxialement à la conduite d'entrée 11 qui s'étend à l'intérieur du réservoir 3. La valve de chasse rapide 10 est disposée juste au-dessus de la cuvette de WC 2. La figure 4 représente encore un autre mode de réalisation de l'appareil selon l'invention. Un réservoir de dix litres est utilisé dans cette solution et les conduites d'entree et de sortie sont formées par une conduite flexible unique 18 de façon similaire à la realisation représentée à la figure 1. La caractéristique de cette solution réside dans le fait que le clapet anti-retour, les conduites en T et la valve de chasse rapide représentes sur la figure 1 sont realisés sous la forme d'une seule valve combinée 19. La coupe détaillée de la valve combinée est représentée sur la figure 5. L'une des extrémités du corps de robinet 20 est reliee au réseau d'alimentation en eau et le clapet anti-retour à bille 12 représente sur la figure 3 est forme à cette extrémité. La bille 13 repose sur un siège de valve 21 et est maintenueenposition par une tige 14. Un raccord 22 relié à la conduite flexible 18 est disposé à la partie supérieure du corps de robinet 20 et une valve à gravité commandée par un levier 23 relié à une came 24 est formée dans la branche inférieure. La masse principale de la valve est disposée, à sa partie située endessous du siège et est constituée de nervures de guidage placées sensiblement dans sa partie centrale tandis que la portee cônique 26 est située a la partie supérieure de la valve. Lorsqu'elle est completement libérée, la valve se ferme sans l'aide d'autres éléments additionnels, ce qui reduit considérablement les risques de défaillance. Avec cette solution, la valve combinée est semi-automatique car elle est ouverte par rotation du levier 23 tandis qu'elle est fermée automatiquement par l'effet de la gravité. Les exemples qui viennent d'être exposés montrent que le bloc sanitaire selon l'invention combine vraiment les avantages des systemes connus précédemment sans présenter leurs inconvénients. Le système assure une chasse parfaite même lorsque l'eau est amenée par un réseau de petite section. A l'exception du robinet d'actionnement, il n'y a aucune possibilité de défaillance car le reservoir d'eau ne comporte pas de pièces additionnelles et, en conséquence, l'appareil est fiable et sûr. Le robinet d'actionnement permet de n'utiliser que l'eau strictement necessaire et l'économie ainsi réalisée peut atteindre 50 à 60%. Le reservoir est rempli à travers la section réduite du réseau d'alimentation en eau mais il convient cependant pour des utilisations repétées à de courts intervalles de temps. Le clapet anti-retour à bille est sûr et apte à prévenir tout reflux. La réalisation de l'appareil est simple et economique. Le réservoir pressurisé peut être constitué par un réservoir fermé contenant une chambre elastique telle qu'une chambre remplie d'un gaz comprimé et séparée de la chambre principale par une membrane élastique. Selon un mode de réalisation plus économique et exposé précédemment, le réservoir peut être pressurisé par un volume d'air enfermé à sa partie supérieure alors que l'eau du réseau entre à la partie inférieure. Dans ce dernier mode de réalisation, l'air enfermé dans le réservoir doit être pe- riodiquement renouvele car il se dissout progressivement dans l'eau du réservoir jusqu'à saturation après chaque remplissage du réservoir en eau neuve. Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits et représentés et elle est susceptible de nombreuses variantes accessibles à l'homme de l'art, sans que l'on ne s'ecarte de l'esprit de l'invention. REVENDICATIONS 1.- Bloc sanitaire doté d'un réservoir d'eau pressurise pour réa.- liser un effet de chasse dans une cuvette de WC, caractérisé en ce que le réservoir d'eau pressurisé (3) est un reservoir ferme de 5 a 10 litres relié par une conduite d'entree (11) à un réseau d'alimentation (1) en eau et par une conduite de sortie (17) à la cuvette de WC (2) et en ce que la conduite de sortie est munie d'une valve de chasse (10). 2.- Bloc sanitaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que les conduites d'entrée (11) et de sortie (17) sont constituées d'une conduite unique reliee, d'une part , à la partie basse du réservoir pres surisé (3) et, d'autre part, par l'intermédiaire d'un tube en T (7) au reseau d'alimentation en eau (1) et à la cuvette de WC (2) par une conduite de décharge (9), la barre du T étant reliée au réseau d'eau et les branches respectivement au reservoir (3) et à la cuvette de WC (2). 3.- Bloc sanitaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que la conduite d'entrée (11) est reliée à la partie supérieure tandis que la conduite de sortie (17) est reliée à la partie inférieure du réservoir pressurise (3). 4.- Bloc sanitaire selon la revendication 3, caractérisé en ce que la conduite d'entrée (11) s'etend à l'intérieur du réservoir pressurisé (3). 5.- Bloc sanitaire.selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que la conduite d'entrée (11) est coaxialeà la conduite de sortie (17). 6.- Bloc sanitaire selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que la section transversale de la conduite de sortie (17) est supe- rieure à celle de la conduite d'entree (11) et de la conduite du réseau d'alimentation en eau (1). 7.- Bloc sanitaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'un clapet anti-retour (5) s'ouvrant en direction du réservoir (3) est interposé entre le réseau (1) d'alimentation en eau et la conduite d'entrée (11). 8.- Bloc sanitaire selon la revendication 7, caractérisé en ce que le clapet anti-retour (5) est un clapet a bille (12). 9.- Bloc sanitaire selon la revendication 2, caractérisé en ce que le tube en T (7) constitue une valve combinée (19) comportant le clapet anti-retour à bille (12) dispose dans l'une des branches du T placée horizontalement et un clapet à gravité équipé d'un levier d'actionnement (23) et disposé sur la branche du Tpiacéeverticalement. 10.- Bloc sanitaire selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que la masse spécifique de la bille (13) du clapet anti-retour (5) est supérieure à la masse spécifique de l'eau. 11.- Bloc sanitaire selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que le clapet a gravite comporte un clapet (26) venant s'appuyer sur un siège cônique par gravité et muni d'ailettes latérales de guidage.