FR 2522731 A1 19830909 FR 8203791 A 19820302 D E S C R I P T I 0 N GrouPe mobiiehydro-électriqe La présente invention a pour objet de produire de ltélectricité en utilisant les chutes d'eau naturelles ou artificielles dans les lieux les plus escarpés, évitant tout barrages ou retenues d'eau. Une chute d'eau artificielle est crece en surélevant le lit d'un torrent sur quelques centaines de mètres. Notre dispositif se compose d'une plate-forme construite par un assemblage de poutres métalliques (in). Cette plate-forme repose sur quatre longerons (IO bis). Ces derniers reposent sur des essieux (II) munis de roues de chemin de fer (I2). Deux moteurs éLectriques (I7) ont pour objet de tracter cette plate-forme. La transmission est laite par chaines ou arbres de transmission (19). Ces moteurs sont commandés par deux boites électro-mécaniques (31) (32),,qui à leur tour reçoivent l'impulsion d'un systèmé de flottaison placé au sommet de la chute0 Les roues (I2) reposent sur des rails (13). Ces rails sont fixés sur deux quais (28) parallèles au cours d'eau, et le surplombant suffisamment pour prévenir les grandes crues. La longueur de ces quais (28) est égale à deux fois et demi celle de la plate-forme, ce qui représente environ I5 mètres. Une terrasse en ciment (23) recouvre en totalité l'un des quais (28) sous laquelle sont fixés les câbles conducteurs de courant (24). Une coque d'acier demi-cylindrique (26) servant d'habitacle, d'une épaisseur suffisante pour résister à toutes chutes de pierres ou corps étrangers, recouvre en totalité la plate-forme. Cette coque est tiunlcc de deux portes dc service ct de quatre hublots d'éclairage et tle ventilation sur l'avant (27) et de quatre en arrière Dans la partie centrale, en avant de la coque, se détache le profil du capot (161 de la turbine. Cplui-ci, muni de charnières à sa base, permet de l'ouvrir pour le montage de la turbine. Mufle fois fermé, il sert de protection ct de receveur de la chute d'eau. Il peut être manoeuvré de l'intérieur par un sys- tèine de crémaillère. Sur l'une des extrémités de la coque, se trouve les caténaires extensibles (25-) par ou se fait la transmission du courant. A l'intérieur de la coque se trouve un bac central (IG) sur lequel reposent les coussinets de l'axe (4) de la turbine. Ub capot intérieur (I5) assure ltétanchéité entre l'habitacle et la turbine. Deux alternateurs situés de chaque cotés de la turbine, sont entrainés par l'axe (4) de celle-ci. La turbine, étudiée pour recevoir de grandes masses d'eau, se compose de deux disques (I), d'un moyeu (3) dune longueur égale à la largeur du cours d'eau. Ce moyeu est fixé au disque à l'aide de plaques boulonnées (9). Quatre aubes incurvées (2) sont fixées entre les deux disques par des plaques boulonnées (6) et fixées au moyeu par les plaques (8), ce qui donne Quatre bassins tournant autour d'un axe (4). Il est prévu des arceaux de renforcement selon la longueur da la turbine. Nous avons prévu, pour les chutes d'eau importantes, l'adjonction l'une deuxième turbine comme les modèles PL 4 et PL 5. Ces turbines doivent tourner dans le sens contraire pour que deux bassins n'en fassent qu'un seul. Elles aevront être cotées d'une même vitesse grâce à des roues centres. Notre dispositif peut être utilisé partout, même dans les endroits encaissés entre des roches. Il suffit de creuser des galeries dans celles-ci, parallèlement au cours d'eau, ce qui remplacera les quais et terrasse. REVENDICATIONS GrouPe mobile hydro-électrique I/ Groupe mobile hydro-électrique utilisant des chutes d'eau naturelles ou artificielles dans des lieux escarpés, tout au long des torrents qui abondent en montagne. Seules les chutes artificielles nécessitent la construction d'aqueducs. Ce, ou ces groupes hydro-électriques pouvant devenir des auxiliaires précieux pour des centrales solaires en périodes pluvieuses, ou plus simplement comme station de pompage. Caractérisé par une plate-forme carrossé. dans laquelle reposent turbines et alternateurs. Cotte plate-forme, possédant des roues, se déplace sur des rails fixés sur des quais parallèles au cours d'eau cette mobilité étant nécessaire pour la construction du dispositif sur les lieux mimes de sa destination, sans détournement du cours d'eau, Sa mobilité est également nécessaire pour utiliser rationnellement le débit de la chute dans les crues ou décrues. Un système de flottaison au sommet de la chute, donne l'imphlsion à deux boites électro-mécaniques, chargées de la mise en route des moteurs, ayant pour mission de faire avancer ou reculer ia plate-forme. 2/ Ce groupe hydro-électrique, selon la revendication, est caractérisé par ses deux turbines tournant dans un sens opposé chacune possédant quatre bassins demi-cylindriques demandant un synchronisme assuré par des rouages appropriés. Les bords d'attaque des bassins doivent s'effleurer. La vitesse de rotation est fonction du débit de la chute. Si cette vitesse est moins élevée que celle des turbines existantes, c'est pour préserver la faune, tout en gardant une puissance aussi élevde, si ce n'est supérieure. Seuls les poissons de forte taille pourraient éventuellement en souffrir, aussi il est prévu des grilles de protection en amont de la chute. Par son originalité, ce groupe mobile hydro-ëlectri- que serait un élément de curiosité, un attrait pour le tourisme.