FR 2498258 A1 19820723 FR 8101189 A 19810120 La présente invention oonoerne une machine qui transforme l'énergie mécanique des chutes d'eau et barrage en énerìe calorifique ou pneumatique selon les besoins. Le secteur concerné est le chauffage d'habitation et l'utilisation d'air comprime soit l'un, soit l'autre, soit les deux simultanément. La technologie actuelle ne propose pas de génératrice de chaleur en partant de la transformation de l'énergie cinétique des petits barages en énergie caloréfique ou pneumatique d'un. façon simple donc bon marché. I1 existe bien le principe de la pompe à ohaleur qui utilise un compresseur de type conventionnel et qui pourrait fabriquer du chaud à partir d'un débit d'eau froide mon système eet indépendant de la température de l'eau du barrage et utilise une nouvelle conception de compresseur adaptée auxbesoins, qui a la particularité d'avoir une souplesse de travail sdaptée au débit du barrage. Le dispositif objet de l'invention a pour objectif d'exploiter à un prix relativement bas les chutes d'eau et barragee de petites et moyennes importances. Ce créneau étant ######## inexploité actuellement a des fins énergétiques étant donné le caractère onéreux d'une génératrice éléctrique ainsi que la difficulté technique d'adaptation d'une génératrice électrique une cascade 9 débit très variable. L'énergie de la houille blanche est transformée directement en eau chaude de chauffage ou en air comprimé. En définitif le but principal est d'économisé l'énergie étant donné la conjoncture actuelle il ne faut pas négligér l'énorme quantité de puissance des chutes d'eau disponibles ce qui serait autant de tonnes d'équivalent en pétrole d'économisées. Ce-ci afin de préserver le prétrole pour les moteure termiques. Le but principal de l'invention est d'abaissé le prix de revient de la génératrice thermique pour que l'amortis sêment de celle-ci soit possible en quelques années (trois ou quatre).Le créneau des cascades inutilisées peut être comblé (par cette machine car e'est 1' amortissement et non le rendement qui déterminera sa percée qur le marché La génératrice thermique utilise un système de compression de l'air adapté à la vitesse de rotation lente et puissante d'une turbine à eau . Pour ce faire l'arbre de la turbine 2 est muni 'une camne centrale I, en forme de spirale. Cette came va mettre en compression les huit cylindres fixes disposés en étoile d'une façon concentrique autour de l'arbre 2. Je me bornerai à la description d'un cylindre de compression (@lanche I). La came I agit sur le galet 3 maintenu dans une chape 4 solidaire de la tige de piston 8 à chaque tour de came le piston I0 éffectue un aller lent (temps de compression) et un retour rapide qui se fait grace aux deux goupilles 6 fie sur la chape 4 qui sont en contact avec le dessous de la came I ( voir planche. ## III). Les deux galets I6 guident la tige de piston et permet "tent la dépose rapide du piston. Le cylindre en laiton II est muni d'un clapet d'admission I2, d'une soupape de décompression I3, et d'une soupape de sécurité 17, réglée à la limite haute de pression suportable par le cylindre.Les calories produites par la compression de l1air dans la chambre I8, sont transmises à un double enroulement I4 de tube cuivre (soudé sur le cylindre) dans lequel circule l'eau pulsée, chaque cylindre se trouve donc muni d'un serpentin échangeur raccordé en parallele sur un circuit de chauffage central conventionnel Le principe de fonctionnement défini planche IV, par le circuit d'air se décompose comme Fuit L'air est admis dans le cylindre par le clapet 12, lors de jLa descente du piston 9, puis est compressé dans la chambre 18, le taux de compression est variable car l'échappement de l'air par la soupape 13, est tributaire de la pression dans le réservoir 21, Cette pression 21 dépend de la vitesse de la turbine car le contr8leur de vitesse planche VS agit sur la vanne 22. Il est facile de comprendre la souplesse d'un tel système car la régulation de vitesse due à la résistance du clapet I3, permet d'avoir toujours la compression optimum dans le cylindre de chauffe. le cycle de travail est le suivant -La turbine est l'arrêt La vanne 22 est ouverte. La pression 21 est nulle. -La turbine démarre. La vanne 22 actionnée par le contrôleur de vitesse se ferme. La pression 21 monte. -La turbine ralentie. La pression 21 devient très importante Le contrleur de vitesse décharge lentement le réservoir 21 par l'intermédiaire de la vanne 22. -La turbine prend un régime optimal. Si on utilise l'air comprimé du réservoir 21, la turbine s'accélère et la production de calories diminue. Un contrôle de surtempérature à bulbe thermostatique dans le circuit d'eau chaude au niveau du cylindre agit sur la vanne 23 afin d'éviter une déterioration en cas de surchauffe. ta génératrice thermique pneumatique peut être utilisée dans le domaine du chauffage central d'habitation ou dans le cas de fourniture d'air comprimé pour l'industrie REVENDICATIONS 10)Dispositif permettant de générer de l'eau chaude par échange thermique, caractérisé par le fait d'utiliser les chutes d'eau à débit instable ou les barrages. 2 )Dispositif selon la revenaacation I, caractérisé par le fait d'utiliser une came en spirale pour la compression de l'air. 3 )Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par un principe mécanique simple à démontage rapide. 40) Dispositif selon la revendication I, caractérisé par le fait d'utiliser une régulation pneumatique progressive. 50) Dispositif selon la revendacation 3, caractérisé par une souplesse inégalée et auto adaptation de la génératrice aux varia- tions de débit. 60) Dispositif selon la fevendication I, permettant de mettre sur le marché une génératrice thermique très bon marché.