FR 2514867 A1 19830422 FR 8119717 A 19811015 DESCRIPTIONS. - Récupérateur de chaleur à circulation d'eau et d'air Fondu monobloc en fonte. - Se récupérateur de chaleur ce place dans une cheminée neuve ou ancienne. - La cheminée en fonctionnement nous faisont passer par des conduits séparés l'eau et l'air ceux-ci au contacte de la fonte chaude se réchauffent , ainsi avec cet appareil nous pouvons avoir une production d'eau chaude sanniteire et avoir de l'air chaud. DESSIN : fig : 1 - partie horizontale de l'appareil. fig : 2 - partie verticale de l'appareil fig : 3 - éléments de sortie d'air chaud fig : 4 - coupe de l'appareil de circulation d'air et d'eau fig : 5 - notice de montage. N0 t - La partie horizontale t fig 1 ) se place sur le sol foyer de la cheminée et peu s'encastrer de 5cm par rapport à celui-ci, l'eau et l'air arrivent devant t dessin fig 5 ]. N 2 - La partie verticale t fig 2 ) se place au dessus de l'orifice de la partie horizontale s le raccord de circulation d'eau se fait par un coude acier C 3 A ] et deux raccord de radiaters. A NOTER que la circulation d'eau commence devant la partie horizontal et circule de droite à gauche en serpentin jusqu'à sa sortie. d@e la circulation d'air commence devant la partie horizontale, Vue la surface d'échange est augmentée du fait du serpentin en fonte et bénéficie du systéme de Freinage de l'air par les aillettes horizontales et ramenée par les ailettes inclinées à 45 vers le centre de l'appareil vers la plus grande concentration de chaleur. Cette circulation d'air est rendue étanche par une plaque de tole t G B 3 3vec joints extensibles et résistant à la chaleur. Cette plaque de tole étant isolée par un centimétre de fibre céramique t 6 C ). Nc 3 - L'élément t fig 3 ) sert à cannaliser l'air chaud de chaque coté de la chemine fig 4 - Coupe de l'appareil La surface d'échange de circulation d'eau est augmentée par un profilé triangulaire f 2 A B ) Fondu monobloc. La surface d'échange de circulation d'air est augmentée par les conduites de circulation d'eau et les ailettes de directions et de chauffe d'air 5 3B J et f 48 ). CE@ @ appareil peut être fabriqué en grande quantité car on peut au- ssi bien mettre dans une cheminée existante , que dans une cheminée nouvelle. fig 5 - Notice de montage. 1 - plaque lisse ou décorée 5 - encadrement 2 A - conduite de circulation d'eau 2 AB - profile triangulaire 3 B - ailette horizontale 4 8 - ailettes à 450 5 C - sortie principale d'air chaud 5 B - sortie réglable d'air chaud 6 C - fibre céramique 6 R - plaque de tole. REVENDICATIONS. - 1 J Récupérateur de chaleur à circulation d'eau et d'air pour cheminée à foyer ouvert , caractérisé en ce qu'il comprend une plaque de sol lisse et une plaque verticale décorée en fonte auquel est relié un serpentin creux [ 2 A 3 pour la circulation d'eau @ et des ailettes [ 4 S et 3 B ) pour circulation d'air avec encadrement le tout fondu monobloc. - 2 ) Récupérateur de chaleur selon revendication [ 1 ). - Caractérisé en ce que la circulation d'eau se fait en serpentins t 2 A ) dont l'intérieur est circulaire avec profilé rectangulaire dont la pointe est au centre du cercle , ce qui donne un périmétre de 9 , 87 cm augmentant ainsi la surface d'échange. - 3 3 Récupérateur de chaleur selon revendication [ 2 ) - Caractérisé en ce que le serpentin [ 2 A J commence devant le Foyer , que la circulation de l'eau se fait de droite à gauche jusqu'à la sortie. - 4 ) Récupérateur de chaleur selon revendication [ 2 ) et t 3 ). - Caractérisé en ce qu'il est en trois parties : élément de sol et élément vertical raccordé par un coude acier 20 X 27 C 3 A 3 et un élément de sortie d'air chaud t fig 3 t. - 5 ] Récupérateur de chaleur selon revendication [ 1 ]. - caractérisé en ce que la circulation d'air se fait autour de la circulation d'eau et que les ailettes horizontales t 3 B ) freinent l'air et que le ailettes inclinées à 450 t 4 B ) concentre l'air vers le centre de l'appareil. - î J Récupérateur de chaleur selon revendication t 1 3. - caractérisé en ce que la sortie d'air chaud soit un tube rectangule aire an Fonte an trois parties . Comprenant : un élément de sortie central et deux sorties latérales réglables. - 7 ) Récupérateur de chaleur selon revendication t 1 ). - caractérisé en ce que la circulation d'air est rendu étanche par une plaque de tole [ 6 @ ] avec jeints extensibles et @ésistante à la chaleur . La plaque de tole étant recouverte de @@bae céram@@@e pour l'isolation [ 6 0 ].