FR 2501873 A1 19820917 FR 8105365 A 19810316 La présente invention concerne les programmateurs de chauffage permettant d'obtenir dans un logement une température dite "confort" aux heures d'occupation et une tempEratu- re réduite pendant les périodes d'innoccupation, les dites programmations peuvent diviser le logement en une ou plusieurs zones avec deux cycles différents. Ils s'appliquent aux installations de chauffage utilisant soit le gaz, le fuel ou l'électricité. Dans les dispositifs connus de ce genre, le réglage du cycle peut outre déroge pour obtenir une température "confort" continuelle dans une ou olusieurs pièces avec im possibilité d'obtenir un autre cycle pendant cette dEroga- tion. L'invention permet de pallier à cet inconvénient car sa dérogation est séquentielle par l'adjonction d'un contacteur horaire, la passage en dérogation s'effectue soit manuellement, soit automatiouement grâce A un contacteur hebdomadaire. Pour faciliter la compréhension, nous allons prendre d'un programmateur classique pour chauffage électrique A trois zones utilisé par un couple oi l'homme et la femme exercent une activité extérieure du lundi au vendredi de 8h30 A 18h00. Ce couple va régler sa programmation en fonction de ses journées de travail conformément à l'annexe (1), il dérogera sa programmation du week-end par remise totale ou Dartielle en température "confort" de son installation. Il pourra reprendre le cycle économique pour le soir et le nuit A condition d'intervenir le matin et le soir ce qui est très fastidieux et demande une grande maitrise dans l'utilisation du programmateur. Grâce à l'invention, ce couple va régler se programmation suivent l'occupation des zones pendant le week-end, il dérogera la semaine en enclenchant un contacteur horaire sup plémentaire qui a pour action de faire passer toute l'installation en temnérature réduite de 8h00 A 17h30 sans que le reste du programme soit modifié. CE nouveau programmateur ne nécessite qu'une intervention entre le vendredi 17h30 et le samedi 8h00, une autre entre le dimanche 17h30 et le lundi 8h00. Par l'adjonction d'un contacteur hebdomadaire, le changement de cycle sera sutomatique sans aucune intervention de la part de l'utilisateur. L'avantage d'un tel dispositif est une économie accrue et une simplicité d'utilisation du programmateur oui devient A la Dorte de tous. Pour chiffrer cette économie, nous allons reprendre l'exemple en supposant la mise partielle en température "confort" dans le cas de la programmation clsssioue pour la zone 2 et la zone 3. Pendant une période d'une semaine, les durées totales en temnA-rature "confort" seront de 21h00 pour la zone 1, 110h30 pour la zone 2 et 80h30 pour la zone 3. Dans le cas d'un programmateur A dérogation séquentielle, nous obtenons 21h00 pour la zone 1, 91h30 pour la zone 2 et 64h30 pour la zone 3 soit une économie de 17 pour la zone 2 et 20K pour la zone 3. Envisageons une puisssnce de 1500W pour la zone 1, 2500W pour la zone 2 et 6000W pour la zone 3, lconomie totale sera de 0.17 X 2.500/10.000 + 0.20 X 6.000/ 10.000 0.1625 soit une économie totale supérieure à 16%. Autre avantage intéressant dans le cas d'un chauf fage électrique, tous les radiateurs n'étant jamais en température "confort" ensemble, il sera possible de souscrire une puissance d'abonnement inférieure, en prenant la précaution d'adjoindre un délesteur qui aura pour action de couper l'alimentation des pièces en température réduite dans le cas d'uns consommation supérieure au calibre du disjonc- teur. Le schéma annexé est celui d'un programmateur à deux zones pour chauffage électrique avec dérogation séquentielle automatique. Principe de fonctionnement du prograrnmateur, la température "confort" sera affichée sur les thermostats des radiateurs, la temperature réduite par réglage du thermostat d'ambiance Dosé dans la zone considérée soit Thl et Th2. Le programmateur comprend trois cadrans horaires H1, H2 et H3 plus un cadran hebdomadaire H4, les cadrans H1 et H2 permettant le réglage des horaires de température "confort" selon l'occupation, les jours de repos Dour respectivement les zones 1 et 2, colui-ci a pour effet de fermer le contact. Le réglage du cadran H3 corresoond eux heures de travail anticipées d'une demi-heure pour compenser.l'inertie thermique du local, ce réglage a pour effet l'ouverture du contact H3. Le cadran H4 va permettre de régler les jours de repos hebdomadaires, ceci aura l'effet de fermer le contact H4. Le programmateur possède un inverseur (I) A trois positions. L'une : 1 - marche automatique, R - marche réduite totale (pour une absence prolongêe), M - marche manuelle (utilisable pour les jours de repos supplémentaires). Afin de pouvoir disposer d'une teiîpérature "confort" A des horaires inhabituels, une dérogation à deux positions, automatique et marche continue existe pour chaque zone soit D1 et D2. Les sorties R1 et R2 (phase) commandent les relais de puissance permettant d'alimenter les radiateurs de deux zonea.(A)s est l'alimentation électrique du progratmateur (phase). Les contacteurs horaires peuvent autre électriques avec réserve de marche ou électronique avec affichage digitale. Pour le chauffage électrique, il est possible d'augmenter le nombre de zones par l'adjonction d'un ther. mostat d'ambiance pour afficher la température "confort". La variante à dérogation séquentielle manuelle consiste A supprimer le contacteur H4, la position M de l'inverseur I devient la position A enclencher pendant les jours de repos et 1 celle A enclencher les jours de travail. Domaine d'application : programmateur de chauffage pour couples où l'homme et la femme ont une activité professionnelle. REVENDICATIONS 1. Programmateur caractérisé en ce qu'il comprend un contacteur horaire H3 9 deux positions : le contact ouvert (périodes d'absence) permet de supprimer le cycle établi aur les contacteurs des différentes zones au profit du passage en température réduite de tout le logement. Le contact fermé (périodes de présence) conserve le cycle établi. 2. Programmateur selon la revendication 1 caracté- risé on ce qui comprend un inverseur I à 3 positions: position N (périodes de présence) alimente directement les contacteurs des différentes zones ce qui correspond au cycle normal. La position A (périodes d'absence) alimente ces contacteurs par l'interdiaire du contacteur H3 ce qui permet d'obtenir une dérogation séquentielle an température réduite totale pendant l'ouverture du contact H3 ou le cycle normal pendant sa fermeture. 3. Programmateur selon la revendication 2 caracté- risé en ce qu'il comprend un contacteur hebdomadaire H4 on action lorsqu l'inverseur I est sur la position A. Le contact H4 fermé conserve le cycle normal, ouvert il permet la dérogation séquentielle du contacteur H3. Ce qui revient & utiliser automatiquemet pendant les pério- des souhaitées de la semaine la dérogation séqentielle on température réduite totale.