FR 2478346 A1 19810918 FR 8003450 A 19800212 DESCRIPTION Système électronique de protection contre les microcoupures et coupures d'alimentationdu secteur pour utilisation sur mini-ordinateurs. Domaine technique de l'invention: : Electronique Etat de la technique antérieur faisant ressortir le problème technique pose : les onduleurs classiques utilises sont très volumineux, bruyants, onereux, et sont connectes en série sur l'utilisation, d'où la nécessité de leur faire produire de fortes puissances sur 220 V. Exposé de l'invention : ISOTRONIC a été conçu pour protéger les petits systèmes informatiques contre les microcoupures du secteur et pour donner au système qui lui est connecté une autonomie de fonctionnement dès la disparition du courant sur le réseau E.D.F. Il a été spécialement étudié pour des systèmes dont la configuration est : 2 floppy-disks, i CRT, 1 clavier, calculateur et mémoire jusqutà 48 K octets. L'autonomie apportée par ISOTRONIC est fonction de la puissance électrique demandée. Pour un système qui consomme : SA en + 5 V, 1A en + 12 V, lA en - 12 V, 1A en - 5V, i A en + 24 V, 0,25 A en 220 V (2 moteurs de drivers diskettes). L'autonomie est cinq minutes. La stabilité en tension et en fréquence du 220 V répond aux exigences des moteurs d'entraînement des floppy-disks, la vitesse de rotation est strictement respectée. Cette autonomie peut être augmentée à la demande de l'utilisateur. Les sorties courant continu se connectent sur les entrées d'alimentation après les ponts redresseurs, par l'intermédiaired'un jeu de connecteurs livré avec le matériel. La sortie 220 V se connecte directement sur les moteurs. ISOTRCNIC détecte des absences de secteur d'une durée minimum de cinq millisecondes. Cette caractéristique importante immunise totalement le système connecté. Manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle : leprésent système est destiné à une application industrielle avec montage obtenu par des cableuses. REVENDICATIONS Préambule : la présente invention a été conçue pour protéger les miniordinateurs contre les micro coupures et coupures du secteur. Cet appareil est caractérisé par les éléments suivants : - une batterie d'accumulateurs dont les caractéristiques peuvent varier entre 7 ampères/heure et plus, une alimentation stabilisée en courant qui maintient les accumulateurs char gés, - un dispositif qui détecte les microcoupures du réseau 50 HZ d'un temps minime égal au quart d'une période, - une horloge programmable qui est validée à la coupure et bloquée à la réapparition du courant.Après un temps T programmé, cette logique coupe toutes les alimentations vers la machine afin d'éviter d'utiliser les accumulateurs en dessous de leur seuil de capacité nominale, - un micro-onduleur, fournissant du 220 V nécessaire au fonctionnement de 2 ou 3 drivers floppy-disks, l'alimentation 220 V de l'onduleur n'est envoyée vers l'utilisation que pendant le temps de la coupure secteur, - une logique de commutation des tensions continues vers l'utilisation. La nomenclature détaillée du micro-sauvegard est la suivante : - vingtquatre accumulateurs 7 Ah, - un transformateur 220 V. 35 V 100 VA, - deux ponts de diodes MDA 970, - un transistor 2 N 3055, - dix transistor 2 N 1711, - deux transistor 2 N 2905, - un condensateur 3200 eF 63 V, - une résistance ajustable 1 M,-un fusible 2A, - une diode de puissance 5A, - quatre LED, trois CD 4011, - un CD 4001, - un CD 4069, - un CD 4520, - un XR 2242, - un transfo 220 V.6 V loo mW, - deux résistances ajustables 10 K, - deux condensateurs 1 yf, - un transformateur 10 V. 200 V. 20 V.100 VA, - trois diodes zener 5,1 V, - deux diodes zener 12 V, - trois diodes 4004- deux relais 2RT, - un relais 4 RT, - six résistances 10 K, - trois résistances 4,7 K, - dix résistances 1 K, - une réstance 20 K, - cinq résistances ajustables 10 K, - un condensateur 20 juif, - deux condensateurs 1 juif, - un interrupteur tripolaire , - deux transistors MJ 4030, - trois transistors MJ 4033, - un zener 9 V, - un relais miniature boitier DIL, - deux fiA 741, - un K 4741, - quatre diodes de puissance 5 A, - une résistance 100 K, - une résistance 47 K, -une résistance ajustable 220 K, - deux condensateurs 0,47 pf, - une alarme sonore.