FR 2477681 A1 19810911 FR 8005273 A 19800305 DESCRIPTION ÂTRE A RAYONNEMENT. ECONOMISEUR D'ANERGIE POUR CEEMINEE A BOIS A FEU OUVERT La présente invention a pour objet un appareil économiseur d'énergie de chauffage, qui, sans nécessiter d'installation spéciale, glissé simplement dans litre d'une cheminée a bois à foyer ouvert, dont le tirage est normal, permet d'améliorer considérablement le rendement thermique utilisable. La mise en régime est rapide, le feu dans litre ne diff & re pas de l'aspect d'un feu ordinaire. L'appareil est incassable, inusable et sans entretien. Alors que dane une cheminée ordinaire on n'utilise qu'une très faible partie de la chaleur, celle qui est transmise par rayonnement direct, notre appareil capte la plus grande partie des rayons qui autrefois n'étaient pas utilisée et les dirige dans le local à chauffer. Notre appareil est constitué par une seule plaque d'acier traité, de forte épaisseur, 8 à 10 mm, pliée en plusieurs endroits et formant la sole (1), la plaque foyere (2), la plaque rayonnante (3) et le réflecteur (4). Voir dessin 1, planche I/2. Les dimensions et les angles de pliage 5 et 6 sont variables, suivant les dimensions de l'ouverture du foyer et calculés de façon que les rayons réfléchis autrefois inutilisés puissent pénétrer dans la pièce à chauffer. Dans une cheminée à bois à feu ouvert, les températures les plus élevées sont localisées sous le brasier et dans la partie verticale la plus proche du feu. Le fait que notre appareil se compose d'une seule plaque d'acier de forte épaisseur et qu'il n'y a pas de cassure, permet de répartir par conductivité cet excès de chaleur sur une plus grande surface, ce qui permet l'effet rayonnant. On capte davantage de chaleur sur une plaque disposée obliquement sur un foyer ouvert et on obtient une meilleure récupération lorsque la chaleur des flammes et des gaz léchant cette paroi est réfléchie et dirigée utilement dans le local à chauffer, avant d'être refroidie par l'excès d'air. La température de la plaque rayonnante améliore la combustion et diminue la fumivosité. La chaleur rayonnée de faible longueur d'ondes 8 à 4 est perçue par les occupants beaucoup plus vite que la température ambiante du local qui s'échauffe progressivement, ce qui permet d'apprécier ce chauffage sans néceseiter un fonctionnement continu. INDEPENDANT DE D'EABILLAGB DECORATIF DES CHEMINEES. R E V E N D I C A T I O N S ATRE A RAYONNENENT, ECONObilSEUR D'ENERGIE POUR CHEMINERAS A BOI5 A FEU OUVERT. Quatre modèles sont prévus et un ventilateur de prise d'air. 1 - Pour cheminée existante dont le tirage est normal Fig. 1, planche 1/2. Appareil simplement glissé dans litre sans nécessiter d'installation, permet une économie d'environ 60 % pour un chauffage équivalent. 2 - Pour cheminée existante mais en prévoyant une prise d'air extérieure Fig. 2, planche 1/2. L'air nécessaire à la combustion débouche sous la sole 1, se réchauffe légèrement et aboutit en un tiroir souffleur 8, placé à l'avant, qui permet le réglage d'air ou la fermeture Si le feu n'est pas utilisé. Pour les deux appareils précédents Fig. 1 et Fig. 2 une jaquette calorifuge incombustible 9 peut notre utilisée sur la face arrière pour obtenir le maximum de rendement. 3 - Dans les maisons à chauffage électrique intégré où l'on désire néanmoins pouvoir utiliser utilement un feu de bois, il est indispensable de pouvoir isoler la cheminé, lorsque le feu n'est pas utilisé, par un volet de fermeture placé dans l'avaloir. L'appareil Fig. 3, planche I/2, comporte le dispositif d'alimentation d'air extérieur réglable par tiroir souffleur, la jaquette calorifuge et le volet de fermeture de cheminée 10 réglable par un secteur & rochet 16, le tout assemblé et ajusté par une armature eolide qui facilite la pose et le raccordement au conduit de fumée. Le volet de fermeture 10 sert de réflecteur supplémentaire losqu'il est grand ouvert. 4 - Le profil de notre autre à rayonnement, qui permet de capter le maximum de chaleur d'un feu de bois à foyer ouvert, peut également être équipé pour chauffage mixte lorsque la cheminée est à construire. Fig. 4, planche 1/2. Dans ce modèle, la jaquette calorifuge eet supprimée. Le dispositif d'alimentation en air reste inchangé. La face arrière est alore aménagée pour réchauffer par convection l'air prélevé dans le local par des grilles 11 situées de part et d'autre de l'embrase de la cheminée et restitué après ré chauffage par deux bouches de chaleur de 250/150 mm, disposées sur les deux cotée de la hotte et raccordées par des tuyauteries flexibles de 150 mm de diamètre. Le tout est assemblé avec une armature solide qui assure la fixation et l'ajustage du volet de réglage de cheminée et permet le raccordement rapide au conduit de fumée. Dans ce modèle, le rayonnement est bien diminué, l'effet de chaleur est moins rapide mais vu les températures obtenues le rendement est excellent. Tous ces dispositifs sont indépendant de l'habillage décoratif des cheminées. Dans les régions ventées ou dans le cas ou une ventilation mécanique met le local en dépression, la faible hauteur des maisons individuelles peut nécessiter l'aide d'un petit ventilateur pour rétablir une pression positive et permettre le tirage de la cheminée et le bon fonctionnement de la ventilation de la cuisine. Ce petit ventilateur 13 de faible puissance à action centrifuge est prévu pour son installation dans la prise d'air. Combiné avec un léger réchauffage d'air 15, il évite de refroidir l'air du local après la combustion du bois avant la fermeture de la cheminée et de la prise d'air.