FR 2486209 A1 19820108 FR 8015037 A 19800704 Programmateur-régulateur à commande centrale automatique mixte énergies. La présente invention concerne les appareils du type régulation de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Dans les systèmes connus, chaque appareil est en principe déterminé pour une fonction propre. Dans le cas d'une installation neuve ou ancienne outil faut compléter ou rénover pour une économie d'énergie, cela représente un ensemble rajouté, difficile à coordonner et une sérieuse difficulté d'apprentissage pour l'utilisateur. Le programmateur-régulateur à commande centrale automatique, selon 1' invention présente l'avantage par sa simplicité d'utilisation et ses programmes automatiques, la solution à l'utilisation rationnelle et économique d'une ou plusieurs énergies. Le programmateur-régulateur est composé de quatre ensembles modulables Le Module commande générale comprenant s Marche, Anti-gel, Stés Hiver Sécurité de gel, de surohauffeS ainsi que retour automatique en position Hiver en cas de demande de chauffage, Coupe-circuit sectionnable, Voyants de fonction. Le Module régulation d'jMmbiance comprenant : Horloge à réserve de Marche, Programmes journalier hebdomadaire , 2 thermostats d'ambiance : température réduite et température normale . Coupe -circuit, Voyants de fonction Le module relais automatique s Bois - Charbon comprenant : Poussoir de commande , Fusibles seotionnables, voyants de fonction. Le module solaire, où autre énergie d'apport comprenant : un inverseur de séleotion de chauffage solaire ou mixtes un inverseur de sélection eau chaude solaire ou mixte, coupe-circuit sectionnable, voyants de fonction. Le programmateur-régulateur selon l'invention est représenté coordon- nant ces quatre fonctions. Module commande générale : Sur la position arrêt le télérupteur anti-gel positionne par son contact C-2, le fonctionnement du relais antigel commandé par le Nodule régulation. Le télérupteur ETE - HIVER : sur la position ETE, contact C-I, repasse automatiquement en position HIVER en cas de demande du Module régulation Le Relais surchauffe est commandé par l'aquastat 950 . Il est prioritaire sur le Gel. On retrouvera dans le Module Régulation, les contacts C-I et C-2 du télérupteur Marche. Module régulation s passage en série des deux thermostats d'ambiance Seleotion par l'horloge des programmes journaliers, pour les températures réduites ou normales par les contacts I - 2 fermés ou ouverts. Programme hebdomadaire ( départ ) ouverture du contact hebdomadaire I - 3. Le thermostat d'ambianoe normal étant en position reduite ( moins )le TH-réduit ne com mande pas la mise en route du chauffage . Le TI normal, commande l'anti-gel ou température de maintien pendant les absences. Programme hebdomadaire ( arrivée ) , la commande de chauffage se fait par les contacts du C et moins du TH normal , I et 3 du contact horloge hebdomadaire, C et 2 du télérupteur Marche C et Plus du TE réduit qui lui, régulera la température. La résistance de 27 K 0EMS ici présente sert uni- quement à l'alimentation des voyants. Relais automatique : lois - Charbon. Le télérupteur bois - Charbon, selon l'impulsion coupera ou alimentera la chaudière Fuel. Sur la position lois, il est positionné pour alimenter le relais Bois-Charbon. L'aquastat Bois - Charbon donne l'impulsion au Relais B-C par son contact chaud, le relais est excité et se maintient vérouillé par son contact 34 - 31 , lorsque l'aquastat retombe à froid, le relais est toujours vérouillé par le contact 34 - 31 , l'impulsion se fait alors par le contact 41 - 44 du relais, qui alimente et fait basculer le télérupteur sur la position Fuel. Le télérupteur par son contact lois - charbon , coupe l'alimentation du relais, qui en retombant an repos supprime l'alimentation totale du télérupteur.Sur la position Bois - charbon, la vanne solaire n est plus alimentée et revient en position de fermeture ( Voir schéma 4/6 vs) Les contacts relais 11-12 et 2I-24 alimentent en direct la pompe (circuî teur) et la vanne régulation en position ouverte ou directe ( chauffage voir 4/6 ). La position chauffage mixte, se fait par ltinverseur I 2, oui alimente ou coupe le Fuel. La priorité solaire, est assurée par l'a@uestat ballon chauffage solaire ( voir 4/6 VS 1-2-3 ) qui ferme de départ Fuel en 3 évacue son énergie par I - 3 et, en cas de refroidissenent, il se referme en I, et laisse le passage en Fuel en 2 - 3. On remarque ici que le ballon solaire reste en accumulation jusqu'à la température désirée et que le Fuel ne peut réchauffer le ballon solaire. La position eau chaude mixte , se fait par les inverseurs doubles I oui sélectionnent la mise en marche chaudière et l'alimentation des électro vanne eau des ballons . La priorité solaire est assurée par l'aquastat eau chaude ballon solaires qui 2 tesperature désirée, bascule sur l'électro-van- ne ballon solaire. la position eau chaude solaire seul, se fait par l'inver sion du contact froid de l'aauastat sur EV - BS, et la coupure de la chaudière Fuel.L'interrupteur I 3 est un détecteur de pression à membrane et évite ainsi à la fin du puisage de laisser l'alimentation des électro- van nes sous tension J'ai expliqué ici, les grandes lignes du schéma de principe. On remarque la facilité de sélection, le fonctionnement automatiques les sécurités actives .Le fait que les priorités chauffage et eau chaude se font par ordre d'économie et en cascades que ce système est adaptable à toutes sortes d'énergies, que l'ont peur associer ou dissocier les modules suivant les besoins. I1 est en effet prévu, un module de base et trois autres au choix Le dispositif , objet de l'invention, peutèetre utilisé dans presque tous les cas où il y a économie d'énergie à réaliser . Le fait d'être modulable en fait un programmateur régulateur universel, utilisable en maison principale, secondaire, atelier, usine, magasin, industrie eto ... Il est très facile de lui trouver une application autre que celle prévue. Tension 220 V, pouvoir de coupure 5 Amp. Consommation 3,5 - 6 WATTS. Schéma électrique hydrsulique annexé. REVENDICATIONS I) Programmateur régulateur à commande centrale automatique mixte énergies. 2) Programmateur régulateur à commande centrale automatique mixte énergies, selon la revendication I, caractérisé par son ensemble modulable 3) module commande générale suivant la revendication I, caractérisé par son schéma de principe I/6 . 4) Module régulation suivant la revendication I , caractérisé par son schéma de principe 2/6. 5) Module relais automatique Bois Charbon, selon la revendication I caractérisé par son achéma de principe 3/6. 6) Nodule solaire chauffage eau chaude, selon la revendication I, ca raotdrisé par son schéma de principe 3/6 et ses éleotro-vannes eau 6/6. 7) Selon la revendication I, que chaque module est caractérisé par sa propre fonction indépendante.