FR 2480910 A1 19811023 FR 7915613 A 19790611 Cet équipement a été plus spécialement étudié peur les cheminées du style dit campagnard, mais il peut étre réalisé peur des cheminées de fermat moins impertant. Il permet simultanément : le chauffage direct par cenvexier par air pulsé- par circulation d'eu caude dans un réseau de ra diateurs teut en dennant la pessibilité de circulatien d'eau chaude peur les usages domestiques. Le chauffage par cenvexien est le chauffage classique par feu de buches reposant sur des chenets, ou encore feu de charbon en grille. Peur les autres modes de chauffage, l'installation comporte un certain n@mbre d'accessoires qui sant schématisés sur les figure jointes.- La fig.I est une vue de face - la fig.2 une vue en coupe de profil et la fig.3 une sue en dessus ( manteau de cheminée enlevé (I) est la plaque du foyer (2) un réserv@ir d'eau plaçé contre le fond de la cheminée. (3) un réservoir d'air accolé au précédent (4) les tuyaux de circulation d'eau qui servir@nt, en outre, dans leur partie basse de support aux buclies. (5) l'entrée d'air pùr qui se fait sous la plaque (I) (6) le départ d'air chaud dans la pièce (7) le départ de l'eau chaude dars le circuit. (8) le retour de l'eau tiède dans le réservoir (2) (9) le passage de l'air facilitant le tirage et l'évacuation des fumées. Il débute au dessus de la plaque (I) et aboutit au conduit de fumée de la cheminée, il Basse dans un creux aménagé entre les réservoirs (2) et (3). L' ensemble fonctienne denc comme suit . Chauffage par c@nvexion : les buches sont plaçées sur le bas des tubes (4) formant ainsi un foyer traditionnel, qui permet de voir danser les flammes.- la chaleur est renvoyée vers la pièce par les fonds de réservoirs (2) et (S) qui constituent, en quelque sorte, une plaque de cheminée.- Les tuyaux (4) chauffés par les flammes rayonnent également da la chaleur vers la pièce.- les gaz chauds et les fumées s'évacuent par 11 entrée (9) située au dessus de la plaque et se prolongeant vers le canon de la cheminée. - Chauffage ;ar eau chaude : le réservoir (2) refait l'eau de retour du circuit par le tuyau (8) il est toujours plein.- Cette eau reçoit un premier chauffage par le contact des flammes et le passage des fumées dans le conduit (9).- L'eau ainsi réchauffée passe dans les tubes (4) directement en contact avec les flammes et ve ensuite dans le circuit intérieur de l'appartement ( radiateurs et robi nets) par la sertie (7) et le circuit recommence. Air chaud pulsé : L'air pris dans la pièce arrive dans le réser voir (3) par le conduit (5) qui passe sous la plaque (I) donc sans contct avec cendres ou fumées, il est donc pur.- 1 subit un préchauffage par son passage sous la plaque (I) puis est chauf fé dans lé réservoir (3) qui est au centact des flammes et aussi par le conduit de fumée (9) - Il est envoyé dans la pièce par des bouches (6) que l'on peut faire débeucher en des points divers selon la disposition des lieux. Il va de soit que tous dispositifs classiques de sécurité et de vérification de fonctionnement ont été prévus. R E V E N D I C A T I O N S 1 -Equipement pour cheminées à feu à l'air libre (bois ou eventuellement grille à charbon) caractérisé en ce qu'il permet d'aveir simultanément : chauffage par cenvexion directe, par air chaud Pulsé,par circulation d'eau chaude dans des radiateurs et qu'enfin, il peut alimenter un r seau de distribution d'eau chaude pour tous usages. 2 - Equipement selon la revendication N I caractérisé par le fait que l'entrée de l'air destiné au chauffage par air pulsé, se fait en dessous de la plaque du foyer, c'est donc de l'air non pollué, ni @ar les cendres, ni par les fumées. 3 - Equipement selon la revendication N I caractérisé par ce que les réservoirs d'eau et d'air sont voisins et encadrent le conduit de funée. 4 - Equipement selon la revendication N I caractérisé par le fait oue l'eau du circuit est chauffée directement par les flammes du foyer soit dans des tubes parte buches, soit dans 1 réservoir, ou encore par prélévement sur la chaleur du conduit de fumée.