FR 2475189 A1 19810807 FR 8002641 A 19800205 La présente invention concerne un dispositif générateur d'eau chaude adapté aux cheminées à feu ouvert. Depuis quelques années,du fait de la rareté et du renchérissement des combustibles ( F.O.-Gaz - Charbon ) de nombreux appareils à récupera- tion de chaleur du feu de cheminée sont apparus.Leurs rendements sont plus ou moins efficaces. Par contre, leurs entretiens est toujours difficiles et ne permet pas de maintenir un feu continu. Ils sont lourds et peu esthé tiques. La présente invention , utilisant le même procédé de réchauffage de l'eau de circulation, tend à pallier aux inconvénients décrits plus haut.: RENDEMENT.- Le foyer est composé de tuyaux chauffage 20/27 galvanisé faQonnés en FORME DE BERCEAU pour la partie horizontale recevant les bûches et remontant verticalement sur 500 m/m en arriére du fond de foyer.Ils sont reliés entre eux par des lames d'eau , en profilés de 60X30. m/m., disposées en partie avant Basset en partie haute contre le fond de foyer, et, paralel lement à celle-ci, @@rà I30 m/m en AVANT, par une troisième lame surplom bant le coeur du feu,recevant donc toute la chaleur des braises et des flam mes. L'ensemble de l'appareil est monté sur des pieds métalliques de 30m/m de hauts ; Le réseau de tuyaux, espacés de I3m/ms ( II - I4 - I7 tuyaux suivant les modeles ) Forment du fait de leur NORME DE BERCEAU, une GRILLE telle la grille d'un @@ELE à FEU CONTINU. Ces dispositifs donnent un excellent rendement de compustion du bois du fait de la ciroulation de l'air sous la GRILLE, et permet de DECENDRER FACILEMENT LE FOYER, SANS DEMOLIR LES BRAISES. Les CENDRES ( résidus iso lants) étant ainsi évacuées, seules les braises sont en contact avec les tuyaux où circule l'eau? ( température des braises au centre = 400a ). el qu'il est reprdsenté par les dessins ci-jointss l'appareil fonctionne de la manière suivantes FONCTIONNEMENT.- L'eau froide du retour des radiateurs pénêtre dans l'appareil par le raccord (I) passe dans la hame (2), circule dans le rese- au de tuyaux,(3) en plein coeur du feu, rentre dans la lame haute (4), puis, par les passages ( 5) arrive dans la lame ( 6) où elle prend son maximun de chaleur ( env.50 ). Elle sort par le raccord ( 7 ) . Cette sortie est reli- ée par un raccordement (20/27 fer ou I8/20 cuivre) SUR LE RETOUR. EAU FROIDE DES RADIATEURS, APRES LE PREMIER PIQUAGE déjà effectué pour l'arrivée.Il y aintérêt à effectuer ce piquage LE PLUS PRES POSSIBLE DE LA CRAUDIERE. AINSI , L'EAU RECHAUFFEE @E 20 à 40 , ( en fonction de l'intensité du feu entretenu ) arrivant à la chaudiére, ne décl@nchera pas ou peu le thermostat de commande du brûleur de la chaudière. D'où UNE ECONOMIE @E CO@@USTI@LE de 30 à 50 % , suivant l'intensité du feu de cheminée. Cet appareil fonctionne soit - SEUL AVEC ACCELERATEUR, placé à la sortie de l'appareil, avec VASE D'EXPA@S@ON OUVERT. Il peut alimenter de 6 à 8 radiateurs. - SEUL SANS ACCELERATEUR, en THERMOSIPHON avec VASE D'EXPAN SION OUVERT. Dans ce cas, l'installation doit être prévue en "parapluie". Il peut alimenter de 6 à 8 radiateurs. - EN RELAIS avec UN CHAUFFAGE CENTRAL à EAU. Dans ce cas, il suffit de dériver le retour des radiateurs sur 1' entre de l'appareil, et la sortie de celui-ci sur le mme retour sers la chaudière. Cette dernière solution est la plus efficace et la plus économique du fait de la simplification de la transformation. Il peut être prévu, sur la dérivation "retour", l'installation d'une vanne 3 voies, commandée par un aquastat monté sur le départ de l'appareil. ACCESSOIRES.- L'appareil est équipé de CHENETS FIXES, soudés à l@e ensemble, à 8Q m/m da fond de foyer. Ils sont composés d'une plaque de t8le de 40/10 , dont la partie supérieure est inclinée à 300 vers l'exterieur- Ce dispositif permet de maintenir les bûches en place et de les ramener vers le centre du feu au fur et à mesure de leur combustion. Celà ajoute à la sécurité de fonctionnement. De même, une grille de protection, à deux positions, évite le pro jection de bois incandescents vers l'extérieur. ESTHETIQUE.- L'ensemble de l'appareil reste très esthétique. 3a conception originale, tout en étant efficace, permet son installation dans toutes les cheminées, sans les déparér. MONTAGE.- Extrême simple. Ne nécessite aucun travaux dans le coeur de la cheminée. Seulement deux @érivations et deux branchements sur l'appa reil. REVENDICATIONS I - Dispositif générateur d'eau chaude adapté aux cheminées à fu ouvert, CARACTERISE EN CE QU'IL COMP@RTE : a ) Un RESEAU DE TUYAUX de 20/27 façonné EN FORME DE BERCEAU et de ce fait faisant office de foyer.Au travers de ce réseau, dont les tuy aux sont espacés de 13 m/m, les CENDRES SONT EVACUEES et LES BRAISES RES TENT SEULES EN CONTACT AVEC CEUX-CI, d'où réchauffement rapide de l'eau. b ) Cette GRILLE de tuyaux se trouve être portée par 4 pieds à 30 m/m du sol du foyer. Ceci a pour effet d'activer la circulation de 1' air et donc DONNER UNE EXCELLENTE COMBUSTION DU BOIS. o ) Une LAME D'EAU en profilé de 60X30 m/m (6) surplombe le cen tre du feu et reçoit de ce fait toute la chaleur dégagé par les braises et les flammes. (L'eau prend son maximun de dégrés avant d'être évacuée) d ) Les chenets FIXES AVEC UNE PARTIE INCLINEE DE 30 =vers 1' extérieur permet le maintien des bûches et les renvoient vers le CENTRE DU FEU lors de leur combustion.