FR 2389850 A1 19781201 FR 7714314 A 19770505 La présente invention concerne les pompes à chaleur air-eau et plus particulièrement un échangeur dé récupérati3n perfectionné entrant dans la composition de tels ensembles, connus dans le domaine thermique. L'invention a pour but de fournir un dispositif qui permet la récupération de calories pour le préchauffage de l'eau sanitaire, en hiver notamment, et l'évacuation de ces calories à des fins de réfrigération en été. Elle a pour objet, un échangeur à triple circulation à travers lequel circulent, d'une part un fluide frigorigéne constitué par un fréon, d'autre part, un fluide de transmission de chaleur du systé- me de chauffage, ledit fluide étant de l'eau, enfin de l'eau de ville. L'idée sur laquelle repose l'invention consiste ainsi à faire circuler de l'eau de ville au travers d'un échangeur où elle prend des calories avant d'être conduite vers un ballon d'accumulation ou vers les égouts selon qu'on désire ou non utiliser l'eau chaude ainsi produite. En hiver on pourra ainsi préchauffer cette eau avant de la diriger par exemple vers un cumulus. En été on pourra évacuer des calories en rejetant cette eau dans les égouts. L'invention a également pour objet une installation comportant un échangeur à triple circulation qui vient d'être décrit, ladite installation permettant d'exploiter l'eau de ville sortant de l'échangeur selon les besoins à satisfaire. A cet effet, on monte en série sur la canalisation d'eau de ville sortant de l'échangeur une vanne électromagnétique et éventuellement une vanne de contrôle de débit pressostatique. La première permettra a d'interrompre ou d'ouvrir le débit de l'eau s'écoulant par exemple vers les égouts. La seconde permettra de régler ce débit d'eau perdue. Ainsi, en été on pourra augmenter ou diminuer le débit d'eau perdue en fonction de latempérature de l'eau de ville pénétrant dans l'échangeur. D'autres avantages, buts et caractéristiques de l'invention seront mis en évidence dans la suite de la description en regard du dessin unique annexé qui représente un schéma en coupe longitudinale d'une réalisation de l'invention1 donnée à titre d'exemple. On a ainsi représenté un échangeur à contre-courant 1 traversé par le circuit de aride frigorigène (fleche-E) et par le circuit fermé de l'eau qui alimente les convecteurs du système de chauffage des locauX (flèche E). On sconnaltra sur la canalisation de l'eau du système de chauffage une pompe de circulation 2. Cet échangeur est traversé par un troisième circuit dans lequel circule de l'eau de ville (flèche V). L'eau de ville froide pénètre ainsi dans l'échangeur où elle est préchauffée à une température voisine par exemple de 500 C avant d'être canalisée à sa sortie vers un ballon d'accumulation pour usage sanitaire (flèche 10), lorsque la vanne électromagnétique 3 installée sur la conduite d'évacuation 20 est fermée. Sur cette conduite 20 qui aboutit à un égout (flèche 10'), on peut voir une vanne de contrôle de débit pressostatique 4 qui permettra lorsque la vanne 3 sera ouverte, de régler le débit d'eau perdue. Le fonctionnement de cette installation est le suivant - En hiver, la vanne électromagnétique 3 étant fermée, l'é- coulement de l'eau préchauffée s'effectuera vers le ballon d'accumulation (fléche 10). - En été, le circuit d'eau alimentant les convecteurs est interrompu par l'arrêt de la pompe de circulation 2. L'eau de ville pourra être orientée soit vers le ballon d'accumulation soit vers l'égout (flèche 10') au moyen de la vanne électromagnétique 3. en Ainsi, en traversant l'échangeur et/échangeant des calories avec le fluide frigorigène, l'eau de ville jouera le rôle de liquide de refroidissement. Bien entendu, sans sortir du cadre de l'invention, diverses modifications équivalentes pourront être apportées par l'homme de l'art à l'installation qui vient d'être décrite uniquement à titre d'exemple non limitatif. Il est possible ainsi de remplacer la vanne électromagnétique mentionnée ci-dessus, par une vanne à trois voies permettant d'orienter la circulation de l'eau de ville vers le ballon d'accumulation ou vers la conduite d'évacuation. REVENDICATIONS 1 - Echangeur de récupération pour pompe à chaleur air-eau, à travers lequel circulent d'une part, un fluide frigorigène constitué par exemple par un fréon et d'autre part, le fuide de transmission de chaleur du système de chauffage, ledit fluide étant de l'eau, CARACTERISE PAR LE FAIT que ledit échangeur est traversé par un troisième circuit dans lequel circule de l'eau de ville qui prend ainsi des calories avant d'être soit conduite vers un ballon d'accumulation pour usage sanitaire soit évacuée en eau perdue. 2 - Installation comportant un échangeur selon la revendication 1, CARACTERISEEPAR LE FAIT que l'on monte en série sur la canalisation d'eau de ville sortant dudit échangeur et, par exemple, sur une conduite d'évacuation, une vanne électromagnétique qui permet d'interrompre ou d'ouvrir le débit d'eau. 3 - Installation selon la revendication 2, CARACTERISEEPAR LE FAIT que le débit d'eau perdue peut être réglé au moyen d'une vanne de contrôle de débit pressostatique montée sur la conduite d'évacuation.