FR 2377081 A1 19780804 FR 7800656 A 19780111 Dans les réseaux non mis à la terre, les transformateurs inductif s de tension sont affectés par des phénomènes de résonance entre l'inductance du transformateur et la capacité du tSutre.Etant donné que l'inductance du transformateur est déterminée par la caractéristique de la courbe d'aimantation du noyau de fer, on parle de ferrorésonance en ce qui concerne ces phénomènes. De tels phénomènes sont décrits de façon détaillée dans des publications et des cours ou traités d'électrotechnique tels que par exemple ceux dus à Lesch, Springer Verlag 1951. La ferrorésonance est très dangereuse pour des transformateurs inductifs de tension ; elle peut détruire par voie thermique le transformateur par suite d'un échauffement interne soudain et intense et provoquer de ce fait d'importantes perturbations ou pannes dans le réseau. Pour supprimer de tels phénomènes de résonance, il est connu de prendre les dispositions suivantes 1. Raccordement d'une charge au transformateur,au moyen du rac cordement dune impédance dimensionnée de façon adéquate à l'enroulement secondaire. De ce fait le transformateur est chargé de façon permanente et ceci provoque une dépense d'é nergie inutile. 2. Montage d'une capacité appropriée en parallèle sur le trans formateur. De tels condensateurs sont coûteux, notamment pour des réseaux à haute tension. 3. Montage des enroulements secondaires des transformateurs de tension en série avc les trois phases d'un réseau triphasé et shuntage entre le début et la fin de ce circuit par une impédance dimensionnée de façon adéquate. Cette protection est coûteuse étant donné qu'il est nécessaire d'utiliser trois transformateurs de tension comportant chacun un enrou leient supplémentaire à basse tension. Le transformateur inductif de tension conforme à l'in- vention comporte une protection contre la ferrorésonance, ne présentant pas les inconvénients des dispositifs connus jusqu'alors et est caractérisé par le fait que le noyau de fer comporte un shunt magnétique muni d'un enroulement auxiliaire qui est court-circuité par l'intermédiaire d'une impédance. Le shunt magnétique peut être monté en tant que partie constitutive du noyau principal ou bien entant que composant particulier. Lors du fonctionnement normal, le flux circule en majeure partie en traversant le circuit série principal. Le shunt n'est traversé que par une quantité de flux faible, étant donné qu'au flux traversant s'opposent les ampères-tours apparaissant dans l'enroulement auxiliaire.Si par suite d'un phénomène de ferrorésonance il apparaît une saturation du noyau principal, le shunt originel est traversé par un flux puissant. Dans l'enroulement auxiliaire apparaît alors un courant d'intensité correspondante, qui provoque l'apparition d'une puissance dans l'impédance de charge . Il en résulte un désaccord du circuit résonnant et une élimination de l'oscillation apparaissante. Comme impédance de charge, on choisit de préférence un résistance ohmique. A titre d'exemple on a décrit ci-dessous et illustré schématiquement au dessin annexé une forme de réalisation de l'objet de l'invention. Sur la figure la référence 1 désigne le shunt magnétique, la référence 2 désigne l'enroulement secondaire, tandis que la référence 3 désigne l'impédance de charge et que la référence 4 désigne le circuit série principal magnétique. Si, comme cela a déjà été dit précédemment, une saturation apparaît dans le noyau principal 4 par suite d'un phénomène de ferrorésonance, le shunt originel 1 est traversé par un flux puissant. Il apparaît alors dans l'enroulement auxiliaire 2 un courant d'intensité correspondante qui provoque l'apparition d'une puissance dans l'impédance de charge 3. I1 en résulte un désaccord du circuit résonant et une élimination de loscil- lation apparaissante. Comme impédance de charge 3, on choisit de préférence une résistance ohmique. REVENDICATIONS 1) Transformateur inductif de tension comportant une protection contre la ferrorésonance, caractérisé par le fait que le noyau de fer (4) comporte un shunt magnétique (1) muni d'un enroulement auxiliaire (2) qui est court-circuité par l'intermédiaire d'une impédance (3). 2) Transformateur inductif de tension suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le shunt magnétique (1) est une partie constitutive du noyau principal (4). 3) Transformateur inductif de tension suivant la revendication 1, caractérisé par le fait que le shunt magnétique (1) est monté en tant que composant particulier.