FR 2344200 A1 19771007 FR 7606952 A 19760311 Les régulateurs pour accumulateurs électriques de chaleur ont été décrits exhaustivement par Mr Poumey dans Systèmes de chauffage électrique adaptés aux locaux anciens publié par EDF (des Renardières, 77 Ecuelles) sous référence HC 312 W 705. La présente invention sten distingue par le fait que la relance diurne de charge n1 est pas controlée par la température ambiante du local à chauffer, mais par la température du noyau accumulateur de l'appareil de chauffage ou une température qui lui soit directement liée. L'invention sten distingue également par le fait que le régulateur proposé ne comporte pas de thermostat à plusieurs consignes de règlage décalées, règlables ou fixes. L'intérêt de l'invention réside dans les faits suivants - les composants employés sont plus simples, plus fiables et moins coûteux. - la consommation d'énergie de nuit est assurée au maximum au détriment de la consommation d'énergie de jour, plus coûteuse. - le régulateur, appliqué aux poêles à accumulation classiques permet de les transformer sans modification de structure en poêles à accumulation à relance de charge diurne automatique. Le fonctionnement d'un poêle à accumulation dynamique régulé par le présent régulateur est comme il suit Fonctionnement en règime de nuit : dès que lthorloge ou le dispositif change tarif bascule sur la position "nuit", la charge du noyau accumulateur commence. Elle ne s'arrête que si le thermostat de fin de charge arrête la charge ou alors lorsque le dispositif change tarif bascule sur la position "jour". La charge de nuit est donc toujours au maximum. Fonctionnement en règime de jour : la charge ntest relancée de jour que si la température du noyau accumulateur baisse en dessous de la valeur de consigne du thermostat "B" de charge de jour. En aucun cas, la charge ne peut être influencée par une fluctuation de la température ambiante ou par la manipulation intempestive de la manette du thermostat d'ambiance. Régulation de la température ambiante : elle se fait par le thermostat d'ambiance au gré des besoins de l'utilisateur. Résistance additionnelle : Elle est facultative mais fortement conseillée. Lorsqu'elle est montée selon le schéma de la figure 1, elle intervient en économiseur d'énergie de jour. En effet, en régime de jour, elle vient compenser la relative inertie des résistances de charge et évite un stockage de chaleur dans le noyau, inutile. Et de nuit, elle permet d'entretenir la température ambiante et la charge du noyau s'en trouve économisée, et disponible ensuite pour la journée. REVENDICATIONS 1 - Régulateur thermostatiaue de charge pour accumulateur électrique de chaleur, caractérisé par l'association, en montage parallèle s-r chaque phase de l'%nstallation, d'un contacteur Jour Nuit "A" commandé par un dispositif de programme et d'un interrupteur ther mostatique "B" ordinaire, mono ou multipolaire, et ne comportant qu'une seule consigne de réglage lui peut être fixe ou règlable. 2 - Régulateur selon revendication 1, caractérise pr le fait qu1il mesure la température du médium d'accumulation ou une température qui lui soit directement proportionnelle, et qu'a partir de cette information il commande la relance diurne de charge. 3 - Accumulateur électrique de chaleur caractérisé par le fait qu'il est régulé par le régulateur selon revendication 1. 4 - Accumulateur électrique de chaleur caractérisé par le fait qu'il est régulé par le régulateur selon revendication 2.