FR 2293174 A1 19760702 FR 7439870 A 19741205 La présente Invention concerne un appareillage destiné à remplacer les douches classiques et certains autres équipents, installés dam les usines sur les lieux de travail ou ie trouvent des risques de projection, et qui ne répondent plus aux nécessités actuelles, tant par suite de la présence chaque jour plus importante de produits agressifs appartenant à des familles chimiques différentes, que par leurs lieux d'utilisation. On connait depuis longtemps, les douches de sécurité installées en des points différents des industries, généralement à l'intérieur des ateliers pour des raisons de commodité, mais aussi pour des facilités de fonctionnement, d'entretien et de surveillance. Or, les besoins actuels en liquides acides, basiques, ou autres, les accessoires notamment hydrauliques par exemple, sur les machines ont modifié les risques, donc demandent une défense différente et des localisations égatenent différentes. Les liquides utilisés pour ces rinçages après projection sont encore le plus souvent l'eau, mais celle-ci doit être parfois additionnée soit de neutrulisants, soit de détergents, soit de produits spécifiques, soit dans le cas de projections dans les yeux de produits isotoniques spécialisés stériles. L'emploi de camions gros poreurs entroine des "dépotages" extérieurs, des additions, ou, prélèvement d'échantillons pour le contrble ou tout autre, se font à l'extérieur, de même que certains équipements se trouvent dans des halls inchauffables où se font des manipulations, enfin des travaux importants ne se font qu'à "I'extérieur, par exemple la construction de barrages. II a donc été nécessaire de prévoir tant pour les douches que pour les accessoires annexes la possibilité de travail extérieur et la protection générale, en n'ou bliant pas les parties généralement ignorées mais qui en cas de sinistre, entra naient une impossibilité de fonctionnement et dans les douches par exemple les pommes , et les commandes. En effet, dans les usinesles mieux équipées, on trouve parfois des douches classiques installées à l'intérieur, ou à l'extérieur, sans modifications, le gel des tuyaux étant évité par des "canalisations sèches" comme pour le service d'incendie, les commandes étant placées dans les batiments et reliées par cablerie, zonais les pommes se sont trouvées prises par un gel provoqué non pas par l'eau d'alimentation, mais par l'humidité extérieure et la condensation. Dans d'autres industries, on a utilisé directement le jet d'incendie, dont les effets ne sont nullement satisfaisants tant du fait de sa puissance, que de sa concentration, et en définitive le froid de son alimentation. Jusqu'à ce jour, aucune parade sérieuse et fiable n'existait, les contrôles périodiques ne faisant qu'accroitre les risques. La douche classique est remplacée par un ensemble qui peut être fixé soit sur une potence, soit directement sur un mur, pour des misons de commodité, nous décrirons le modèle sur potence, mais à l'exception du support et de quelques modifications de dispositions, I'usage serait le même. La pomme de douche 1 peut être alimentée après commande par le caillebotis 5 (ou par un système dit "coup de poing", ou par une cellule,quoique celle-ci risque de n'être pas fiable, compte tenu de la faible cadence normale du risque, ou par tout autre système) soit en ea d'alimentation mitigée de préférence, délivrée par la commande vanne 6, soit en eau additionnée de substances additives après usage en plus de la pédale 9 commandant la vanne 8 qui, dans le cas indiqué, fonctionne par un système Venturi par aspiration dans le réservoir 10, mais pourrait tout aussi bien fonctionner par d'autres systèmes tels que pompe, gravitation ou autres.Une pédale de secours 7 est fixée sur la commande de la vanne '6, dans le cas où le caillebotis 5 seroit bloqué, soit par un incident, soit par des déchets, soit à l'extérieur par de la neige durcie, la tige 22 pouvant circuler librement par un dispositif non représenté. La pomme de douche 1 est très largelêêht dimensionnée, car dans le cas de ringt çage suite à une projection, il faut absolument proscrive les jets ou buses qui, non seulement ne font pas un rinçage réparti, mais risquent de concentrer et de faire pénétrer beaucoup plus le produit agressif, comme cela est dxns doute le cas avec I'appareil décrit dans le brevêt 2.110.883, celui-ci d'ailleurs prévoyant en plus des rinçages à différentes hauteurs et sur les pieds qui n'ont pas été jugés nécessaires en raison de la pluie intense emise par la large pomme, sans risque de pé nitration ou de projections secondaires. En cas d'installations extérieures, la pomme 1 reçoit sur sa face extérieure un thermostat 2 commandant des fils chauffant 3 et une couverture ici en isoprene globulaire, mais tout autre matériau protecteur sous une épaisseur convenaW ble peut être utilisé, les canalisotions et la vanne 6 et la vanne 8 sont également équipées de thermostats indépendants, les conditions de froid n'étant pas les mêmes à l'extérieur et dans la potence.Les thermostat se déclenchent positivement à une température positive voisine de 0 et arrentent à une température supérieure à + 10, il ne saurait être question d'utiliser ce systè mwur chauffer l'eau de rinçage en fonctionnement, mais simplement d'empêcher I 'eau contenue dans les tuyaux de geler à cet égard le système est vide au-dessus de la vanne 8, par action d'un robinet de vidange non représenté et seule cette vanne, et les systèmes en amant sont à protéger pour l'eau interne, I'ensemble des autres protections supérieures ne servant qu'en cas d'oubli, à l'exception de t celui de la pomme qui lui, est indispensable. En cas de risque tel qu'explosion, le chauffage et les commandes de thermostat peuvent ne pas être électriques mais à eau chaude, vapeur, air chaud et mécanique. Le circuit électrique peut être alimenté en 220 volts, ou en 24 ou 48, il comporte une lampe témoin 20. A cet appareil, peut être fixé un LAV'OEIL 16 tel que décrit dans le brevet français 1.157.083 qui, équipé de solutions 18 isotoniques stériles et alimentées dans une oeillère d'un modèle spécial 9 reliée au flacon et fonctionnant par simple gravitation, évite toute pression sur la cornée d'une part et surtout par son isotonie évite de fermer l'oeil au moment de l'emploi, car on conçoit mal un blessé obligé d'ouvrir avec ses mains, son oeil pour y projeter de l'eau comme prévu dans le brevêt 2.110.883. Ce Lav'Oeil est également, si nécessaire, chauffé par un système ther mostaté indépendant 19, relié au circuit électrique. On peut également fixer un appareil destiné à laver et rincer les parties découvertes du corps, face et bras et mains 11, qui, équipé de deux douchettes spéciales 12, sera alimenté par le circuit d'eau mitigé commandé par la pédale 3 13, avec ou sans additif commande comme pour la douche par la pédale 9, la vanne 8 étant située en amont du T de dérivation, cet appareil pourra également recevoir sa protection froid commandée par le système 14 et protégé comme l'en- semble 4, dans le cas de grand froid il sera recommandé de déverser l'évacuation 15 dans un tube à entonnoir afin de permettre le débordement en dessous en cas de gel de l'évacuation. Les appareils 16 et 1 1 peuvent etre placés l'un au-dessus de l'autre leur emploi étant souvent simultané, mais ils devront être sur le côté de l'ensemble de douche, pour diverses raisons et particulièrement car il peut y avoir plusieurs accidentés en même temps, la' canalisation d'eau d'arrivée étant dimensionnée en conséquence. L'ensemble des commandes peut être placé dans le fut du poteau, ou dans une armoire indépendante notamment dans le cas de fixation au mur. Par addition d'une pompe, on peut prévoir une distribution de l'additif seul, ou une temporisation donnant une alternance de délivrance. Les applications de cet ensemble ou d'une partie avec ou sans équipements électriques, et de protection, trouve sa place à l'intérieur des ateliers comme pour les travaux extérieurs, aussi bien dans les industries classiques, que dans les centrales nucléaires ou autres. Elle peut même être équipée en section mobile, recevant alors les équipements annexes d'alimentation et ayant des applications industrielles ou de défense passive, rappellent les unités d'Hygiène, Lavage, Désinfection militaires transformées depuis pour les accidents, notamment nucléaires. REVENDICATIONS 1) Appareillage destiné à remplacer les douches de Sécurité classiques fixé sur un mur ou sur un poteau, p ouvont recevoir outre une alimentation en eau, une alimentation d'additif soit neutralisant, soit de rinçage, soit à tout autre usage décontaminant, et commandé par un caillebotis. 2) Appareillage selon revendiStion 1 équipé pour les grands froids avec un système thermostaté de la pomme de douche, et si nécessaire des autres équipements et vannes d'alimentation. revendicatioç 3) Appareillage selo fet 2, où l'alimentation d'additif peut permettre que celui-ci seulement soit délivré avec ou sans temporisation. 4) Appareillage selon revendication 2 où le chauffage et le thermostat ne sont pas commandés, ni ne fonctionnent électriquement, mais par d'autres systèmes, tels qu'eau chaude ou vapeur. 5) Appareillage selon revendication 1, 2, 4 équipé d'un appareil pour le La vage des Yeux, indépendant et fonctionnant avec des solutions spéciales thermostaté ou non. 6) Appareillage selon revendication 1, 2, 4, 5, équipé d'un appareil pour le Lavage des parties découvertes du corps, thermostaté ou non. 7) Appareillage selon revendication 1 à 6 dont les commandes sont dans le fût du poteau ou dans une armoire indépendante. 8) Appareillage selon revendication 1 à 7 fixé sur un équipent mobile. 9) Appareillage selon revendication 1 commandé par un caillebotis, avec une pédale de secours en cas de blocage de celui-ci. 10) Appareillage selon revendication 1 commandé par un système dit "coup de poing". 11) Appareillage selon revendication 1 commandé par une cellule photo-élec trique ou mécanique.