FR 2307229 A1 19761105 FR 7511744 A 19750411 -La présente invention concerne la conception de lanterneau et volets anti-retour de ventilation à commande automatique d'ouver- ture et de fermeture, en particulier pour l'équipement des @âti- ments d'élevage. -Dans l'état actuel de la technique les lanterneaux à ouverture variable des bâtiments d'élevage sont commandés manuellement par timonerie. De ce fait,ils de meurent soimmt fermés, soit ouverts tant qu'une intervention humaine n'aura pas modifié leur position.Or, un lanterneau de ventilation dynamique doit être fermé quand le cycle de ventila tion est terminé afin de conserver les calories du local jusq'au prochain cycle, ouvert en grand pendant le cycle de ventilation afin de ne pas freiner le passage de l'air et provoquer ainsi une baisse de rendement aéraulique et electrique des ventilateurs le maniement actuel des lanterneaux, en particulier pendant la saison froide eet un mauvais compromis de semi-ouverture diurne, de semi-fermetu e nocturne - les volets anti-retour de ventilateurs actuels sont dits automati ques quand leurs ailettes d'obturation , lorsqu'elles ne sont pas soulevées par le flux des ventilateurs retombent par gravité en position verticale et obturent le cadre des ventilateurs.Ce sys tême présente deux inconvénients : a) le soulèvement des ailettes des volets par le flux du ventilateur est un frein au rendement du ventilateur, surtout lorsque ces ailettes sont alourdies ou coincées par des poussières grasses et humides produites dans l'é levage et par la condensation de l'air vicié chaud et humide au contact des a lettes froides. b) en cas de commande d'in version de flux des ventilateurs, les volets à ailettes actuels interdisent cette inversion lorsqu'ils sont plaqués par le flux inverse.Pour permettre l'irversion, il v a alors lieu de mainte nir ouverte ces ailettes en les bloquant 'une manière q@elconque l'horizontale, mais dans ce cas, il faudra une nouvelle inter ve@tion manuelle de débltcage lorsq'on voudra retrouver l'effet a@ti-retour en utili tien des ventilateurs en flux direct -Le dispositif suiv nt l'invention supprime tous ces inconv -que la ventilation fonctionne en sens direct, - qu'elle fonctionne en inversion de flux -qu'une panne de secteur @lectrique vienne arrêter la ventila tion dynamique. En effet : ventilation en sens direct a) lorsque l s ventilateurs ne sont pas alimentés : le boîtier électrique de commande hydraulique ou pneumatique (10 PLI-2 met en marc e le moteur de la centrale hydraulique( 8 PLI-2 et permet ainsi le remplissage du vérin (7/PL I-2).Celui-ci tire la timonerie ( 3/PL 1-2) qui ferme, en les relevant les déflecteurs du lanterneau ( 1/PL I-2),tire la timonerie ( /PL I-2 qui abaisse et ferme les volets des ventilateurs (4/PL I-2) qui jouent alors leur rôle d'anti-retour.En fin de course du vérin (position "travail"), l'ergot (12/PL I-2) placé sur la tige (13/PL I-2) du vérin écrase le bouton poussoir de l'interrupteur (11/PL I-2) qui : arrête le moteur de la pompe hydraulique - met en position fermée l'électro-vanne (8/PL I-2) ce qui a pour effet de maintenir le vérin en position travails b) lorsque is ventilateurs sent alimentés en courant : le boîtier électrique de commande hydrauliaue ou pneumatique coupe l'alimentation de l'électro-vanne, l'ouvre et permet le retour du fluide dans la centrale.En effet, les contre poids ( 9 /PL I-2) et (9/PL II-2) du lanterneau et des vo lets rappellent le vérin da s sa position repos.Le lanter neau et les volets sont placés alors en position d'ouverture Ventilation en sens de flux inverse Dans ce cas l'alime tation ou la non alimentation des ventilateurs produit les mêmes manoeuvres coordonnées et les volets et les ian- terneau se trouvent : fermés quand les ventilateurs sont arrêtés, ouverts quand ils tournent. Cas de la panne de secteur électriche : En cas de panne d'alimen tation, l'électro-vanne étant ouverte, le vérin se met, s'il ne l'est pas, en position repos. Les cantre-poids mettent en position d'ouverture la@terneau et velets. Un ventilation/statique de se cours s'établit immédistement, sans @ntervention @umaine des ori fices des ventilateurs vers celui 4a lant@rneau. Lorsque le courant électrique revi@nt deux cas peuvent se présen ter : - les ventilateurs se trouvaient avant la panne en cycle de fonctionnement : les volets et lanterneau restent en posi tion ouverte comme pendant la panne. - les ventilateurs se trouvaient avant la panne en cycle de non fonctionnement : la c-ntrale se remet en route et ferme volets eh lanterneau jusqu'au prochain cycle qui en comman dera l'ouverture. REVENDICATIONS I- Ensemble de commende automatioue d'ouverture et de fermeture d'un lanterneau, caractérisé en ce qu'il comporte un déflecteur à aises mobiles et des volets d'obturation commandés par des vérins par l'intermédiaire de timoneries 2)Dispositif selon la revendication I oaractérisé par le fait que la centrale hydraulique ou pneuma tique, l'électro-vanne et l'interrupteur à poussoir sont asser vis au programme de ventilntion nar un boîtier électrique assu rant cette fonction ; 3)Dispositif selon la revendication I .caractérisé per le fait que les vérins ou le vérin sont reliés à des timoneries à rappel par contre poids ; 4) Dispositif selon la revendication I : .caractérisé par le fait que les volets anti-retour des venti lateurs, à relevage par timonerie ne freinent pas le flux de ventilation, même s'ils s'enorassent n'interdisent pas l'inversion de flux automatique 5) Dispositif selon les revendications I et 4 caractérisé par le fait qu'en cas de panne de secteur électri que, une ventilation statique maximale s'établit d'elle-même en secours 6)Dispositif selon la revendication 2 : .caractérisé par le fait que la centrale hydraulique ou pneuna- tique peut commander, en l'asservissant à w e commande thermos- tatique d'impulsion temporisée, une ouverture graduelle et pro gressive des volets et vasitstas, pour l'aération statique de tout local. t,