FR 2281542 A1 19760305 FR 7427842 A 19740808 Le présent procédé a pour but de réduire la demande calorifique aux appareils de chauffage par réduction de la différence entre la température extérieure et la température intérieure au moyen de l'interposition entre la double paroi de la construction, de l'air provenant principalement de la cave -d'une température plus élevée que la température extérieure- ou de l'air réchauffé par les conduits de l'appareil de chauffage. Dans certaines constructions A l'heure actuelle, la double paroi existe ; mais Si un espace est conservé entre les parois, il est en général laissé vide ou rempli d'une matière isolante type laine de verre. Mon procédé consiste à véhiculer dans cet espace libre, un air dont la température est plus élevée que la température extérieure puisque provenant principalement de la cave ou d'un collecteur installé sur le conduit d'évacuation des gu brayés de la chawdiEre. Par l'installation de ce dispositif, la demande calorifique étant réduite1 le système de chauffage sera noins sollicité, et par conséquent la consommation eergétique abaissée. Exemple : un pavillon Ce dernier ayant des murs extérieurs en briques, et ces briques ayant un coefficient de transmission aussi bien de chaleur que de froid. Imaginons que ces briques ont 15 cm. d'épaisseur et ont un coefficient de transmission de 2. Pour un panneau de 5 m2, avec une température extérieure de - 10 et une demande de température intérieure de + 200, on obtiendra un besoin calorifique de 1Formule" surface du panneau multiplié par l'écart de température entre l'intérieur de la pièce à chauffer et la température extérieure ; cette première opération faite, il faut encore multiplier le produit par le coefficient de transmission correspondant au matériau. Dans le cas normal cela nous fait 5 s2 x 300 x 2 P = 300 calories. Suivant mon Procédé, le pavillon est construit en double parois1 avec des briques de 15 cm. d'épaisseur, avec, entre chaque voile, un vide de 5 cm. au minimum et 10 cm. au maximum dans lequel véhicule de l'air à + 40 par - 100 extérieur. Ce transfert dtair à 40 a pour but de créer une zone tampon entre le froid extérieur et le local à chauffer. Reprenons à titre comparatif ce panneau de 5 m2, mais seulement conçu par mon procédé. La température extérieure étant remplacée par le vide d'air intérieur, ceci donnera un besoin calorifique de 5 m2 x 160 x 2 E " 160 calories. Pour obtenir ces 40 constants, entre les deux parois, il faut donc trouver de l'énergie, et surtout une énergie économique. En exemple : Il est bien connu qu'en hiver, dans une cave, il ne gèle pas ; on a même, lorsqu'on y pénètre, une impression de chaleur, et c'est vrai, car dans cette cave, il y a environ 7 à 10 de température. C'est la, la source de mon énergie1 et le but de mon procédé. Passons à-l'exploitation de cette énergie comme expliqué précédemment. Par l'intermédiaire d'une simple turbine, genre générateur, d'air pulsé, et par l'acheminement de la cave au vide entre mes deux parois, je propulse cet air. L'air de départ de cave étant au minimum de 70, lorsque cet air a parcouru la périphérie de l'habitation entre ces deux parois, il a perdu environ 30 ; dtou mon calcul "sur 40 constants". Ces 40 se réchauffent au contact de la cave et repartent pour le mee cycle. Cette température de 40 minimum nécessaire à l'isolation de la paroi, peut titre obtenue par différents procédés autres que la cave ; cela peut être une batterie genre convecteur dans laquelle on fait passer l'eau d'un puits, et où l'on récupère les calories toujours par l'intermédiaire d'un ventilateur ou turbine ; ou encore, beaucoup mieux, cave et batterie coordonnées-; ou tout autre suggestion de récupération de chaleur à l'intérieur du sol, dans une profondeur très proche de la surface, par conséquent une exploitation à faible prix. Perfectionnement Une régulation automatique de contrôle de cet air à 40 peut titre aisément adaptée. Il suffit de placer une sonde extérieure, palpant la température ; et, lorsque cette dernière s'élève au-dessus de la température de départ, un dispositif coupe et arrête la turbine ou le ventilateur ; la température tampon n'a plus lieu d'étre, puisque la température extérieure la replace très avantageusement. Pourquoi une paroi d'épaisseur identique de part et d'autre du vide d'air ? Elle est de mime nature, parce qu'il faut protéger cet air tampon du froid extérieur, pour que ce dernier ne refroidisse pas trop, afin qu'il se réchauffe plus vite. Il faut aussi protéger la température intérieure du local chauffé, de cet air plus froid. Ceci peut Outre contradictoire, mais théoriquement et pratiquement c'est indispensable. Âvsntage t Dans la conjonoture énergétique actuelle, ce procédé permettra de réaliser des économies très importantes. - en période chaude d'été, ce procédé a une action climatisante, contrôlable at réglable & souhait. - pour les résidences secondaires, plus besoin de vidanger ou de laisser les chauffages allumés. - enfin, lors d'une installation de chauffage central, économie très importante sur les appareils et accessoires de chauffage, puisque ceut-ci sont réduits de presque moitié. r puisque l'on consomme moins, lton pollue moins. Si la température de recyclage ne peut être maintenue, il serait bon d'adjoindre un radiateur réglé de façon à maintenir la température de départ de la zone tampon. Ces quelques calories dépensées seront récupérées au moins dans une mesure de cinq pour un. Suggestion supplémentaire Voir, après essai, si, en élevant la température de la zone tampon par le processus prescrit ci-dessus, on obtiendrait des résultats encore plus intéressants. Un systèsr tout particulier pourrait lui aussi se brancher sur la zone tampon, en ayant comme principe "récupérer le maximum de calories par les gaz et fumées"0 On y avait bien pensé mais cela présentait quelques inconvénients, notamment en condensation. Mon système a pour but de maintenir la chaudière en très bonne condition. Pour cela, il ne faut pas réduire la température minimum nécessaire des gaz dans l'ensemble de la chaudière et sortie d'environ 2500. Mon projet a pour but de récupérer les calories sittt la sortie de la chaudière, par un système expliqué au schéma. Pour ce faire, il ne faut pas non plus retirer la condition de chaleur obligatoire au bon tirage de la cheminée. Il suffirait donc de contrer la turbine automatiquement, en l'arrêtant 5 à 10 secondes avant ltarrtt du brtleur, afin que le tirage soit à nouveau en condition pour la prochaine remise en route de ce dernier. Tout ceci est un jeu bien connu de câblage aquestat airstat , coordonné Le procédé développé ci-dessus peut titre utilisé pour le chauffage de locaux, type pavillon, ou locaux d1un autre usage, sous condition bien entendu, qu'ils soient édifiés sur cave d'où est tirée la principale source de réchauffement de l'air de la zone tampon. 88 La simplicité de fonctionnement doit permettre une économie de l'énergie de chauffage nécessaire à la bonne température des locaux et présente en meme temps des avantages pour llinsonori- sation, ainsi que pour la dimatisation en période de chaleur. A / A défaut de cave, la source de réchauffement pourrait être pu;vée fournie par le passage de l'eau d'un puits dans un ventilo-convecteur REVENDICATIONS 1- Procédé destiné å économiser l'énergie nécéssaire au fonctionoeient de tous appareils de chauffage de locaux caractérisé par l'interposition entre les parois des locaux, d'une couche d'air d'une température plus importante que celle de l'extérieur, 2- Procédé selon la revendication précédente, - caractérisé également par le fait que la source de l'air ainsi inter posé est soit une source naturelle (cave) ou les calories dégagées par l'appa reil de chauffage et en principe perdues 3- Procédé selon l'une des revendications précédentes, - caractérisé égalent par le fait que cette couche d'air eet propulsée entre les parois de la construction au moyen d'une turbine dont la consommation nergetique est faible 4- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, - caractérisé par le fait enfin qu'un tel dispositif peut une meilleure clinatisation Par période de chaleur, l'air de la cave étant alors plus frais la la t;pérature extérieure