FR 2276539 A1 19760123 FR 7422803 A 19740625 DESCRIPTION Dans. les installations de chauffage collectif à eau chaude, la conduite principale est assortie de nombreux branchements qui permettent à l'eau de pénétrer dans les immeubles à chauffer soit pour circuler directement dans les radiateurs ou tubes incorpores aux planchers, soit pour réchauffer des échangeurs de température. Ce système entraine des-remous et mi freinage de l'eau dans la conduite principale. Le freinage d'un seul branchement n'est pas bien important mais lorsqu'une conduite principale dessert plusieurs milliers d'immeubles cela est incompatible avec la grande vitesse d'écou- -lement de lteau nécessaire pour des transports loitains. La conduite en circuit direct, objet de la présente inven -tion, distribue la chaleur à travers sés parois, sans aucun branchement, par l'intermédiaire d'échangeurs enveloppant cette conduite même. La fig I représente un circuit de ce genre. L'eau chauffée en A part en B, est refoulée par la pompe C dans le circuit D et revient en E après avoir abandonné une partie de sa chaleur dans les échangeurs E,G,H,I, etc sans avoir emprunté la moindre dérivation. La fig 2 montre la coupe. en long d'un échangeur concentri -que dont une extémité est soudée sur la conduite et l'autre extrémité est munie d'un joint de dilatation F. L'eau de la conduite principale circule en A, celle de l'irnnieuble à chauffer arrive. en B, se réchauffe en C, et ies -sort en D. La fig 3 représente la coupe transversale d'un échangeur, lequel bénéficie de la galerie isolante dans laquelle se trouve la conduite principale A, (ce type de galerie fait l'objet d'une demande de brevet Français enregistrée sous le numéro 74-22l73.) l'eau de l'immeuble à chauffer arrive en , se réchauffe en C, et repart en D. La fig 5 représente un échangeur démontable formé de deux coquilles A et B assemblées par des boulons. D, ce. type d'échan- -geur comporte à chaque extrémité un joint d'étanchéité comme celui vu en X, fig 2. eau de la conduite principale circule en C, celle de l'immeuble à chauffer entre en E, et ressort en P. La fig 4 montre un échangeur démontable vu en bout, les coquilles A et B sont assemblées par les boulons D. L'eau de la conduite principale circule en C, celle de l'installation particulière arrive en E, et repart en F. En pratique il sera plus économique d'assembler les deux coquilles sur place par soudure, la rotation possible de l'échangeur sur la conduite rendant cette opération treks facile. L'échangeur assemblé en place par soudure doit, lui aussi, être muni à chaque extrémité, d'un Joint d'étanchéité type F > fig 2 comprimé entre les plaques I et J fig 2 par le serrage des boulons H fig 2 et 4. Les avantages de ce type d'installation sont nombreux: 1- Aucun remou n'existant dans la conduite de distribu -tion, l'eau peut circuler plus vite avec moins de force motrice, 2- Bes échangeurs à assembler sur place peuvent être placés à n'importe quel point de la conduite, et à n'importe quel moment, démontés, réparés, remontés sans qu'il soit nécessaire d'arrêter la circulation dans cette conduite et sans fermeture d'aucune vanne. Ceci est appréciable pour satisfaire tout nouveau besoin de chaleur se manifestant ultérieurement à la mise en place du circuit de dis,tribution. 3- Il supprime les risques de fuites des branchements qui, dans les autres types d'installation relient la conduite principale aux 4changeurs des immeubles à chauffer, Ces fuites, dont la rdparation incombe à la société exploitante du circuit, sont souvent difficiles à déceler. 4- Aucune perte de chaleur n'existe dans la partie de conduite recouverte par l'échangeur. 5- Bes échangeurs bénéficient de l'isolation de la galerie sèche dans laquelle se trouve la conduite. 6- En ne laissant pas lteau du circuit principal pénétrer dans les immeubles à chauffer il dresse un écran supplémentaire contre les risques de radio-activité, REVENDICATIOt.S 1) Système de transport et distribution publique de chaleur per fluide caloporteur caractérisé par le fait que les échangeurs ne sont pas situés à l'intérieur des immeubles à chauffer et ali-. -mentés en fluide chaud par un branchement, mais placés sous la voie publique directement sur la conduite du réseau du dlstribution avec laquelle ils font corps. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le fait que l'échange de chaleur s'effeçtue à travers la paroi même de la conduite au réseau public de distribution. 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le fait que ce n'est pas le fluide caloporteur du réseau public de distribu -tion qui pénètre dans l'immeuble à chauffer mais le fluide de l'installation intérieure de l'immeuble à chauffer qui va sous la voie publique, se réchauffer sur la conduite du réseau de distribu -tion. 4) Dispositif selon la revendication 2 caractérisé par le fait que l'installation d'un tel système de transmission de chaleur n'entraine le percement d'aucun orifice dans la conduite du réseau de dis-tribution. 5) Selon la revendication 4 les conduites auxilliaires s'étend -ant-sous la voie publique et,branchées sur la conduite principale, sont destinées à desservir,dans les mêmes conditions que cette dernière,les différents quartiers d'une ville, ne changent rien au principe de la présente invention.