FR 2197787 A1 19740329 FR 7230601 A 19720829 Ensemble permettant d.acc@muler un volume oonsiddrable de liquide inflammable sur un minimum de place avec un maximum de sécurités et d'avantages. L'ensemble est constitué par une série de caissons polygonaux qui sont groupés autour d'un caisson central dans lequel arrive le liquide à stocker. La circulation ou liquide dans les caissons est règlementée par des vannes et elle s'Xtablit du centre à la périphérie. un mode de rxalisation d'un tel ensemble est décrit ci-aprts dans les plans suivants La fig. 1, de la planche I, est une ooupe sch@matique en xlxvation. La fig. 2, de la planche II,est un schéma en PLAN de l'ensemble. La fig. 1, de la planche III, est une ooupe schxmatique en plan d'un des caissons de l'ensemble. La fig. 1, de la planche IV, est une ooupe schématique en plan de l'un des puits, situés entre les caissons qui contiennent les vannes qui assurent la distribution entre les caissons. Le pftrole brut, ou tout autre liquide, arrive à la partie supgrieure de l'ensemble des caissons par une conduite Ou plusieurs jusqu'à un colleoteur distributeur place dans la chambre VA, fig. 1 P1. I.au dessus du caisson central. Règlementé par des vannes, il descend jans le caisson central par des conduites disposées pour empocher tout affouillement qui pourrait provenir de ce débit. A chaque sommet du caisson polygonal, est situe un puits fig. i Pl.III, qui renferme les vannes et conduites dtinteroommu- nioation entre les séries de caissons. fig.l,Pl.IV Chaque puits comporte plusieurs étages de vannes. Dans le fond, les vannes de vidanges fig.l, PI. I, qui permettent, gracie à la pente du fond des caissons, de la périphérie au centre, de ramener, lorsqu'elles sont ouvertes les eaux concentrtes par décan- tation jusqu'au caisson cebtral d'ou elles sont purgées par une conduite V, fig.l Pl.I, commandée par une vanne. Dans la hauteur des puits, sont disposés plusieurs stages de vannes qui permettent d'assurer le remplissage des s'ries de caissons, en les manoeuvrant selon la hauteur du liquide dans les caissons. En cas de necessitx, on peut isolerun caisson en fermant les vannes qui le concerne. D'autre part, il est indiqué que tous les puits, sont munis d'un dispositif d'aération, et d'un dispositif d'alimentation en gaz inerte, antiecombustion, qui dessert également les caissons à leur partie supsrieure. Ce sont xgalement dans les puits, que sont les appareils indicateurs de fuite de liquide, appareils de vidange d'un oaisson que l'on aurait isolé des autres,pour une oause quelconque. Et enfin les dispositifs de manoeuvre pour la descente en cas de réparation d'une vanne, ainsi que les appareils pour la surveillance et le contrôle. Enfin le bloc de calissons, est ceinturé à sa base par une galerie extérieure fermée qui contient les tuyauteries d'évacuation et les vannes qui permettent de vider ensemble du stockage afin d'utiliser le liquide à toutes fins utiles. fig.l,Pl.I REVENDICATIONS l- Possibillité de concentrer un volume 'norme de liquide sur une surface de terrain rxduite. 2- Réduction considérable du prix de revient du mitre cube de liquide long. 3- Suppression des tuyauteries extxrieures, seules restent la oonduite d'arrivée, oelle de dxpart et celle de vidange. 4- La teepxrature constante assure par la oonstruction, au pétrole stock4,ainsi que la possibillitx de refroidir le stock en pays chaud et le réchauffer en pays froid. 5- Facilités de manoeuvre aveo un personnel trns r'duit. 6- La sécurité totale de manoeuvre et la valeur technique de l'installation produira une réduction sensible du coût des assurances. 7- Possib$11itg d'édification d'un ensemble sur tous terrains grace au rapport bénéficiaire entre le poids de l'installation (contenant et contenu) et le volume qu'elle comporte. 8- La possibillité de créer des ensembles flottants, installés dans l'eau ou en mer, en utilisant l'énorme facilité que donne le rapport Poids et Volume dxplaox. 9- Enfin et surtout, la possibillitz d'enterrer partiellement un ensemble, et d'utiliser les terres déplacées pour recouvrir lsensemble. Le faible encombrement du complexe, l'isolation parfaite obtenue par le mode de construction, les installations prévues pour la surveillance et la manoeuvre des commandes de distribution, et aussi la possibillité de placer tout l'ensem- ble ou sur commande, en atmosphère d pourvue d'oxygène donnant à l'ensemble une sécurité absolue contre toutes menaces d'incen die provenant de l'intérieur ou de l'extérieur, éloignant ainsi toute crainte pour l'environnement, quelque soit l'importance du volume inflammable stock