FR 2132563 A1 19721124 FR 7112633 A 19710408 La présente invention concerne un robinet spécial destiné a être monté sur n'importe quel circuit de fluide sous pression lorsque l'on veut éviter, en cas de @hute de la pression puis d'une remontée de celle-ci dans le circuit en question que le fluide puisse recommencer à circuler. L'appareil est constitué essentiellement de trois pièces: 1.- la tête (1) dans laquelle circule le fluide 2.- le cylindre de fermeture (2) 3.- le piston mobile qui se déplace dans ce cylindre (3), piston qui porte le clapet d'obturation (4). En outre, dans l'appareil se trouve un ressort taré (5) et un dispositif de manocuvre manuel (6) du piston mobile. L'appareil étant fermé, c'est à dire le clapet d'obturation étant au contact du siège menagé dans la tête, si nous annelons s la surface du siège et zz la pression dans la tuyauterie d'arrivée, la force qui s'exerce sur le piston est f = sp si nous manoeuvrons manuellement le piston pour l'amener à sa partie haute, la force qui s'exerce sur le piston est F = Sp S étant la surface du piston en admettant que p ne varie pas par l'ouverture du clapet; de toutes façons s'il y a variation elle doit être très faible. Si nous appelons T la tension du ressort supposée constante elle aussi en prenant une valeur telle que Sp > T > sp rous voyons que le clapet 1.- resters fermé tant qu'il ne sera pas ouvert manuellement 2.- restera ouvert lorsqu'il aura été manoeuvré manuellement tant que la pression o ne variera ras 3. - se referm@ra si p descend en dessous de la valeur p'telle que p.S = T et en particulier si p s'annule. Les applications d'un tel robinet de sécurité sont innombrables: citons en quelques une a) poêles N mazout alimentés par une Pompe si pour une raison quelconque la pompe ne débite plus ( panne de courant désamorçage de la pompe ) le brûleur s'éteint. La mise en place du robinet de sécurité vite ou'en cas de remontre de la nression le mazout ne recommence à couler dans le poêle éteint. b) coupure d'eau Si dans un immeuble l'eau est coupée, il peut arriver que l'on oublie de fermer un robinet, au rétablissement de la pression c'est l'inondation sera évitée si un robinet de sécurité a été placé sur l'arrivée d'eau. c) coupure de gaz Les appareils de chauffage à gaz sont munis en sénéral d'un systéme de sécurité de telle sorte qu'en cas d'extinction accidentelle, l'arrivée de gez soit coupée. Ce dispositif n'existe pas sur les cuisinières et si une coupure de gaz a lieu lorsque'une cuisinière est allumée, à la remise en pression dans la tuyauterie le gaz se répond dans la cuisine, sauf si le circuit d'arrivée est équipé d'un robi net de sécurité tel que décrit ci-dessus. Te principe de l'anparell permet de l'adapter R tous les fluides et à tous les orifices. R E V E N D I C A T I O N S La présente requête a pour objet de revendiquer un brevet d'invention concernant un robinet destiné a être monté sur toute canalisation de fluide sous pression et possédant la particularité de se refermer automatiquement en cas de chute de pression; lorsque la pression revient il reste fermé tant qu'il n'a pas été manoeuvré évitant ainsi la circulation du fluide avant cette intervention.