FR 2135499 A1 19721222 FR 7116435 A 19710506 La présente invention concerne le matériel de ventilation, et plus particulièrement les installations traitant, amenant et maintenant l'air à des conditions prescrites. On connaî-t un dispositif à deux étages pour le refroidissement de l'air par vaporisation, comportant un échangeur de chaleur à surface, auquel l'air à traiter est amené et un échangeur de chaleur à mélange pour le refroidissement, par l'air, de l'eau utilisée comme agent frigorigène intermédiaire dans--ltéchangeur à surface. Dans ce dispositif connu > l'air traité est d'abord refroidi dans l'échàngeur a surface dont l'agent frigo rigène est constitué par l'eau refroidie dans l'échangeur à mélange par un écoulement dépendant d'air extérieur, qui est refroidi ensuite en s'humidifiant dans la chambre adiabatique de pulvérisation installée en aval suivant l'écoulement de l'air traité de l'échangeur à surface. L'intensité de refroidissement de l'air traité dans l'échangeur à surface de cette installation connue est insuffisante. C'est pourquoi, l'on fait appel à des chambres d'humidification fonctionnant suivant un cycle adiabatique. Cependant, le refroidissement supplémentaire de l'air traité est raccompagné de son humidification considérable. Cette humidification réduit nettement les propriétés d'assimilation de l'air traité au cours de l'absorption de l'humidité. I1 en résulte que l'humidité relative de l'air dans les locaux, desservis par le dispositif en cause, est augmenté. I1 devient alors impossible d'assurer les conditions nécessaires ambiantes pour la réalisation de différents processus technologiques, et il se produit une dégradation des conditions de travail ou d'occupation pour le personnel dans les immeubles ou locaux publiques concernés. Ces facteurs prohibent l'utilisation d'installations à deux étages connues au refroidissement par vaporisation. Pour le conditionnement de l'air > celles-ci sont remplacées par des installations où le refroidissement complémentaire de l'air est effectué à l'aide de machines frigorifiques permettant de rafraîchir l'air sans lui conférer une humidité supplémentaire. Les installations de conditionnement d'air a' machines frigorifiques sont relativement de gros consommateurs d'énergie, elles sont d'exploitation compliquée et nécessitent pour leur fonctionnement des dispositifs spéciaux de dispersion de de la chaleur prélevée dans les condenseurs des machines frigorifiques (tours de refroidissement, condenseurs de refroidissement par vaporisation ou par air.) 'l'invention remédie à ces inconvénients et a pour objet un dispositif de conditionnement d'air dans lequel l'ln- tensité de refroidissement de l'air traité est améliorée sans que ce dernier soit humidifié, et sans faire appel à des machines frigorifiques ou sources artificelles de froid de conception quelconque. Ce dispositif de conditionnement d'air comporte un échangeur de chaleur principal à surface, au circuit d'air duquel l'air à traiter est amené, et un échangeur de chaleur principal à mélange pour le refroidissement, à l'aide de l'air, du liquide agent frigorigène intermédiaire de cet échangeur de chaleur à surface.Conformément à l'invention, le dispositif comporte au moins un échangeur de chaleur supplémentaire à surface et un 4 changeur supplémentaire de chaleur à mélange dont les circuits d'air, par l'intermédiaire des tuyauteries et du circuit d'air de l'échangeur principal à surface, sont reliés à la tuyauterie d'admission de l'air traité dans le circuit à air de l'échangeur principal à surface, afin que l'air préalablement refroidi dans cet échangeur soit amené aux circuits d'air des échangeurs supplémentaires à surface et à mélange, tandis que le circuit de liquide (circuit d'eau) de l'échangeur de chaleur supplémentaire à mélange est raccordé, par l'intermédiaire d'une tuyauterie, au circuit d'eau de l'échangeur supplémentaire à surfaceles les circuits d'air des échangeurs de chaleur à mélange principal et supplémentaire étant alors mutuellement reliés à l'aide de-tuyauteries. I1 est avantageux que l'échangeur à surface principal soit réalisé en deux sections, le circuit d'air de la première étant raccordé au circuit d'air de l'échangeur à surface supplémentaire, tandis que c-elui de la deuxième est raccordé au circuit d'air de l'échangeur de chaleur à mélange supplémentaire, les circuits à eau de la première et de la deuxième section étant alors raccordés entre eux. Cet agencement du dispositif permet la réalisation d'un ensemble plus compacte. I1 est également avantageux que la tuyauterie d'échappement d'air du circuit de l'échangeur de chaleur supplémentaire à mélange, soit raccordée à celle d'échappement d'air par le circuit à air de l'échangeur de chaleur principal à mélange,la tuyauterie d'admission d'air au circuit d'air étant raccordée à la tuyauterie servant à l'évacuation de l'air du local. Cette disposition permet de réduire la quantité totale d'air traité indispensable au fonctionnement de l'échangeur de chaleur principal à mélange. I1 est également préférable que la tuyauterie d'admission de l'air au circuit d'air de l'échangeur de chaleur principal à mélange soit raccordée à celle d'évacuation de l'air de la conduite d'air desservant l'échangeur supplémentaire à mélange. Cette réalisation du dispositif permet de réduire nettement la quantité d'air traité nécessaire au fonctionnement des échangeurs de chaleur à mélange. I1 est également possible que la tuyauterie, mettant en communication les circuits d'air des échangeurs supplémentaire et principal à mélange, par laquelle l'air du premier échangeur passe au deuxième, soit raccordée à la tuyauterie d'évacuation de l'air du local. Cela permet de réduire la quantité d'air traité sans faire appel à un ventilateur supplémentaire pour assurer le recyclage de l'air évacué du local. La tuyauterie d'admission d'air dans le circuit d'air de la section de l'échangeur principal à surface, reliée au circuit d'air de l'échangeur de température à mélange supplémentaire, peut être en outre raccordée à la tuyauterie d'évacuation de l'air du local. Cela permet de supprimer le traitement de l'air extérieur nécessaire pour le fonctionnement des échangeurs à mélange. ainsi que l'installation de ventilateurs supplémentaires pour le recyclage de l'air évacué du local. I1 est également possible que la tuyauterie d'admission d'air dans le circuit à air e-ltechangeur supplémentaire à mélange soit,raccordée directement à la tuyauterie d'évacuation de l'air du local. Cela permet, dans certains cas, de supprimer la deuxième section de l'échangeur à surface principal située en amont (selon le mouvement de l'air dans le cycle) de l'échangeur supplémentaire à mélange sans accroître la surface de refroidissement de la première section de l'échangeur principal à surface. I1 est encore possible de disposer dans l'installation de plusieurs échangeurs de chaleur supplémentaires à surface et à mélange. Cela permettra, dans certains cas, d'obtenir un air traité d'admission avec une température pratiquement égale à celle de rosée de l'air à son état initial, ce qui, en général, ne peut être obtenu sans faire appel à des sources de froid artificielles. On donne ci-après une description détaillée d'exemples de réalisations préférées de l'invention expliqués à l'aide de dessins annexés, sur lesquels: la fig. 1 est un schéma de dispositif de conditionnement de l'air, réalisé, conformément à l'invention, avec échangeurs de chaleur supplémentaires à surface et à mélange, auxquels est amené l'air d'admission préalablement refroidi dans l'échangeur principal à surface; la fig. -2 est une variante du dispositif dans la quelle I'échangeur- supplémentaire à surface est formé en deux sections; la fig. 3 est une variante du dispositif dans laquelle la tuyauterie d'admission d'air à l'échangeur princi- - pal à mélange est raccordée à celle d'évacuation de l'air du local;; la fig. 4 est une variante du dispositif dans laquelle la tuyauterie d'admission d'air à l'échangeur-principal à mélange est raccordée la tuyauterie d'évacutation d'air de l'échangeur supplémentaire à mélange; la fig. 5 est une variante du dispositif dans laquelle la tuyauterie, reliant les circuits d'air des échangeurs à mélange principal et supplémentaire, est raccordée à celle d'évacuation de l'air du local; la fig. 6 est une variante du dispositif dans laquelle la tuyauterie d'admission d'air à la section de l'échangeur principal à surface dont le circuit-d'air est relié à celui de l'échangeur supplémentaire à mélange, est raccordée à celle d'évacuation de l'air du local;; la fig. 7, est une variante du dispositif dans laquelle la tuyauterie d'admission d'air dans l'échangeur supplémentaire à mélange est directement raccordée à celle d'évacuation de l'air du local;et la fig. 8; est une variante du dispositif dans laquelle -sont inclus plusieurs échangeurs supplémentaires à surface et à mélange. L'installation de conditionnement de l'air (fig. 1) comporte deux échangeurs de chaleur principaux (-à surface et à mélange j ainsi que deux échangeurs supplémentaires de chaleur. L'échangeur principal 1 à surface sert au refroidissement de l'air-traité qui sera ensuite amené au local desservi. Cet échangeur est du type "gaz-liquide". Suivant son circuit liquide 2, formé par les surfaces internes des tuyauteries, un agent frigorigène liquide est véhiculé,(eSu) et suivant le circuit à gaz 3, formé par la surface extérieure nervurée des tuyauteries, circule l'air à refroidir. Comme échangeur principal 1 à surface on peut également utiiiserdalitres échangeurs à surface de différentes conceptions, dansle-squels le refroidissement de l'air est produit sans modification de sa teneur en eau, et avec chauffage simultané de l'eau constituant l'agent frigorigène. Pour-lê refroidissement de l'eau chauffée dans ltéchangeurprincipal là surface, on utilise un échangeur prinei- pal 4 à mélange et contact du type à tuyère, à l'intérieur duquel l'eau et l'air en mouvement sont en contact direct. L'eau réchauffée dans l'échangeur 1 est pulvérisée à l'aide des-tuyères 5, montées sur le circuit d'air 6 de l'échangeur principal 4 à mélange, et entre en contact direct avec l'air se déplaçant dans le circuit d'air 6. L'eau refroidie est collectée au fond 7 de l'échangeur 4, et est ensuite délivrée par la tuyauterie 8 au circuit d'eau 2 de l'échangeur principal 1 à surface. Ensuite, l'eau est refoulée dans la mme tuyauterie 8 vers les tuyères 5. Le circuit d'eau de l'échangeur principal 4 à mélange est constitué par des tuyères 5 de.pulvérisation d'eau et un fond 7 recueillant l'eau pulvérisée. Comme échangeur principal 4 à mélange on peut utiliser également des appareils de conceptions différentes, effectuant lléchange de chaleur par mélange, et dans les quels le liquide à refroidir et le gaz de refroidissement sont en contact direct (appareils à écume, appareils échangeurs de température à plateaux, tours de refroidissement, etc. ) Le déplacement de i'agent frigorigène par la tuyauterie 8, raccordant le circuit d'eau de l'échangeur principal 1 à surface au circuit d'eau de l'échangeur princi palA à mélange, est assuré- par la pompe 9. Cette pompe 9 peut tre de différents genres: centrifuge, à pistons ou à injecteurs mettant le liquide en circulation. Pour le refroidissement consécutif de l'air traité, sans modification de sa teneur en eau (c'est-à-dire sans son refroidissement par humidification dans la chambre adiaba tique), ainsi que pour éviter l'emploi, au cours de son refroidissement consécutif, de machines frigorifiques, le nouveau dispositif comporte un échangeur de chaleur supplémentaire 10 à surface et un échangeur de chaleur supplémentaire 11 à mélan ge. L'échangeur supplémentaire 10 est de conception analogue à celle d'un échangeur type gaz-liquide, de même que l'échangeur principal 1 à surface. Dans le circuit liquide interne 12 de cet échangeur 10 circule l'eau, et dans le circuit 13 à-gaz, l'air traité ayant été préalablement refroidi dans l'échangeur supplémentaire 1 à surface. L'eau, réchauffée dans l'échangeur supplémentaire 10 à surface, est refoulée par la tuyauterie 14 pour être refroidie dans le mélangeur supplémentaire de-l'échangeur 11. Dans ce dernier, l'eau est pulvérisée à l'aide des tuyères 15 dans le circuit d'air 16, auquel est amené l'air préalablement refroidi dans l'échangeur de température principal 1. L'eau refroidie est recueillie dans le fond 17, puis, par la tuyauterie 14 et la pompe de circu lation 18 > est refoulée dans l'échangeur supplémentaire 10. Dans ce dernier, l'eau froide abaisse la température de l'air traité,- qui est ensuite amené au local desservi, tandis que l'eaulréchauffée par cession de chaleur à l'air, est refoulée par la pompe 18 pour pulvérisation dans les tuyères 15. Le fonctionnement commun de l'échangeur supplémentairelO à surface et de l'échangeur supplémentaire Il à mélange, servant au refroidissement de l'eau circulant à l'intérieur, est entièrement analogue au fonctionnement commun de l'échangeur principal 1 à surface et de l'échangeur principal 4 à mélange. le mouvement de l'air extérieur traité dans les échangeurs-de température à surface -principal 1 et supplémentaire 10, ainsi que son refoulement au local à desservir 19, sont effectués par un ventilateur 20. le ventilateur 21 envoie l'air dans l'échangeur principal 4 à mélange et dans l'échangeur supplémentaire 11 à mélange, ce ventilateur envoie également l'air traité dans les échangeurs à mélange 4 et 11 (air humidifé mais encore froid), aux combles- 22, pour réduire les apports thermiques généraux dans le local desservi 19. -A défaut d'espace disponible dans les combles, cet air échappe à l'extérieur. L'écoulement de l'air et de l'eau est représenté sur la fig. 1 et sur les figures suivantes par des flèches. Pour le débit de l'air aux échangeurs du dispositif,les tuyauteries suivantes sont utilisées comme conduites d'air. Une tuyauterie 23 est raccordée à une tuyauterie 24 d'admission de l'air traité au circuit d'air 3 de ltéchangeur principal 1 à surface, une tuyauterie 25 raccorde la tuyauterie 26, pour l'admission de l'air issu du circuit d'air 3 de l'échangeur principal 1 à surface, à une tuyauterie 27 pour l'admission de l'air au circuit d'air 13 de l'échangeur supplémentaire 10 à surface. L'air préalablement refroidi dans l'échangeur 1 est amené par la tuyauterie 25 au circuit d'air 13 de l'échangeur supplémentaire 10 à surface.Une tuyauterie 28 assure l'évacuation de l'air du circuit 13 de l'échangeur supplémentaire 10, et est raccordée à une tuyauterie 29 par laquelle l'air refroidi est amené au ventilateur 20, puis, sous l'impulsion de ce dernier, est amené par une tuyauterie 30 au local desservi 19. Une tuyauterie 31 est raccordée à une tuyauterie 32 d'admission'de l'air au circuit d'air 6 de l'échangeur principal 4 à mélange. Par la tuyauterie 32, de l'air est amené au circuit d'air 6 de l'échangeur principal 4 à mélange,afin d'évacuer la chaleur de l'eau qui est dissipée dans cet changeur. Une tuyauterie 33, d'échappement de l'air du ciriez d'air 6 de l'échangeur 4, est raccordée à une tuyauterie 34. Cette dernière est à son tour reliée à une tuyauterie 35 par laquelle l'air est amené au ventilateur 21. Cet air est refoulé, par le ventilateur 21 et une tuyauterie 36, aux combles 22 ou échappe vers liextérieur. Une tuyauterie 37 est raccordée a La tuyauterie 25 et à une tuyauterie 38 pour amener une partie de l'air, préalablement refroidi par échangeur I, dans Le circuit d'air 16 de l'échangeur supplémentaire à mélange ourla chaleur est prélevée a l'eau dispersée dans ce circuit. La tuyauterie 39 évacue de l'air du circuit 16 de l'échangeur supplémentaire Il a mélange.Cette tuyauterie est raccordee a la tuyauterie 35, par laquelle l'air humidifie est amené au ventilateur 21, puis aux combleb 22 ou simplement vers l'extérieur. Par l'intermédiaire des tuyauteries 37 et 25, le circuit d'air 16-de l'échangeur supplémentaire 11 à mélange et le circuit d'air 13 de l'échangeur supplémentaire 10 à surface sont ainsi raccordés à la tuyauterie 24-d'admission de l'åir extérieur traité dans le circuit d'air 3 de l'échangeur principal 1. Par les tuyauteries 35 et 37, l'air préalablement- refroidi (sans modification de sa teneur en eau) dans l'échan- geur principal 1 à surface est amené aux circuits d'air 13 et 16 des échangeurs supplémentaires à surface 10 et:à mélange. 11. Par temps chaud,. le dispositif de c-ondition-- ment de l'air, représenté schématiquement sur la fig. 1, fonctionne comme suit.- Dans l'échangeur principalià surface, et dans échangeur supplémentaire 10 à surface, l'air. à traiter est refroidi sans modification de sa teneur en humidité. La chaleur, enlevée à l'air extérieur refroidi, est transmise à l'agent frigorigène intermédiaire, par exemple de 1'eau,,et l'air refroidi n'entre pas alors en contact direct avec ce dernier. La chaleur de l'agent frigorigène intermédiaire (eau) dans les échangeurs principal 4 et supplémentairell à mélange est à nouveau ramenée à l'air traité, mais déjà en contact direct, grâce à l'évaporation partielle de l'eau et l'évacuation de la chaleur de liteau évaporée vers l'air extérieur de refroidissement. Pour intensifier le refroidissement de liteau, et l'amener à plus basse température que celle de l'eau dans l'échangeur principal 4 à mélange, on utilise dans l'échangeur supplémentaire 11, comme agent frigorigène prélevant de la chaleur à l'eau, de l'air extérieur préalablement refroidi (sans modification de sa teneur en eau) dans l'échan- geur principal 1 à surface. Pour le refroidissement de l'air sans modi fication de sa teneur en eau,on on abaisse la température au thermomètre mouillé de cet air, constituant comme bien connu la limite à laquelle l'eau peut être refroidie en contact direct avec l'air. La température au thermomètre mouillé de l'air traité, refroidi dans l'échangeur2 sera toujours inférieure à la température au thermomètre mouillé de l'air non refroidi amené à l'échangeur principal 4 à mélange. Dans ltéchangeur supplémentaire 11 à mélange, l'eau refroidie est à une température toujours inférieure à celle obtenue par le refroidissement dans l'échangeur principal 4 à mélange. Du fait que l'eau la plus froide de l'échangeur 11 est délivré à l'échangeur 10 auquel est amené également l'air préalablement refroidi dans l'échangeur 1, est produit un refroidissement intense de l'air extérieur dans l'échangeur supplémentaire 10 à surface sans modification de se teneur en eau, atteignant des températures au thermomètre mouillé sensiblement inférieures à celles de l'air extérieur non traité. Ainsi, le dispositif selon l'invention assure l'augmentatibn d'intensité de refroidissement de l'air traité, sans l'humidification de ce dernier et sans faire appel à des machines frigorifiques ou autres sources artificielles de production de froid. Le fonctionnement de l'installation de conditionnement de l'air représentée sur la fig. 1 est le suivant. L'air extérieur traité est amené à l'échangeur principal 1 à surface et y est refroidi en conservant une teneur en eau invariable. La chaleur de l'air extérieur est prélevée dans l'échangeur par l'eau, qui sert d'agent calorifique intermédiaire et qui est déplacée par le circuit d'eau 2 de l'échangeur 1 L'eau chauffée est envoyée, par la tuyauterne 8, et la pompe 9, à l'échangeur principal 4 à mélange où elle est pulvérisée.Au contact direct de l'air, amenée par les tuyauteries 31 et 32 à l'échangeur 4, l'eau pulvérisée par les tuyères 5 est refroidie.Ce refroidissement de l'eau dans cet échangeur 4 est réålisé par son évaporation partielle, étant donné que la température au thermomètre mouillé de l'air amené est toujours inférieure à la température de lleau pulvérisée. L'eau refroidie, cédant de la chaleur à l'air de l'échangeur 4, est refoulée par la pompe 3 àl'échangeur 1 pour refroidir de l'air extérieur à traiter. L'eau réchauffée dans l'échangeur 1 est à nouveau refoule par la pompe 9 à l'échangeur 4 pour refroidissement. De cette façon une circulation ininterrompue de l'eau est établie entre les échangeurs 1 et 4, ainsi que le transfert de la chaleur prélevée à l'air extérieur dans l'échangeur 1, à l'air eéX rieur passant par l'échangeur 4. De façon analogue l'échangeur de température supplémentaire 10 à surface et l'échangeur de température supplémentaire 11 à mélange fonctionnent en commun, l;a seule différence résidant dans le fait que la chaleur prélevée à l'air traité dans l'échangeur 10 est retransmise, dans ltéeLan- geur 11, à l'air extérieur qui avait été préalablement refroidi dans l'échangeurprincipal 1 à surface. Dans le cas général, on doit utiliser pour le refroidissement,dans les échangeurs supplémentaire et -principal à surface, de l'air extérieur, qui, après son refroidissement dans les échangeurs, est amené au local desservi 19 Pour l'évacuation de la chaleur prélevée à l'eau qui est pulvérisée dans l'échangeur principal 4, on peut utiliser non seulement l'air extérieur, mais encore dans certain cas, l'air de recyclage issu du local desservi 19 et l'air traité dans l'échangeur supplémentaire 11. Cette possibilité résulte du faite la tempé- rature au thermomètre mouillé, aussi bien de l'-air de recyc'age du local desservi 19 que de l'air traité dans l'échangeur supplé- mentaire 11, n'est pas,en règle générale,supérieure à la tempé- rature au thermomètre mouillé de l'air extérieur non traité, envoyé pour le refroidissement de l'eau, à l'échangeur principal 4. LSir extérieur traité, qui est refroidi sans modification de sa teneur en eau dans les échangeurs principal 1 et supplémentaire 10 à surface, est amené-dans le 10 E1 19, desservi par le dispositif, où il assure le maintien des conditions imposées par une technique ou le confort des occupant L'air, prélevant de la chaleur à l'eau dans les échangeurs à mélange 4 et 11, est refoulé par le ventilateur 21 dans les combles 22 pour y être utilisé, car cet air, bien qu'étant humide, est à une température suffisamment basse pour pouvoir prélever une partie de la chaleur du local. Si ce local supérieur n'est pas agencé dans le estiment, cet air échappe à l'extérieur. le dispositif de conditionnement d tir représenté sur la fig. 2 constitue une variante de celui de la fig. 1. La destination des organes et des pièces, ainsi que le principe et les bases physiques du fonctionnement de cette variante,restent les mêmes. En outre, sur la fig. 2 on a conservé les références des organes et éléments donnés sur la fig. 1 dont les destinations sont les mê-me-s. Ces désignations sont respectées également dans les figures suivantes. La particularité de la variante décrite réside dans le fait quel'échangeur de température à surface princi palzf3st formé en deux sections la et lb. Le circuit d'air 3a de la première section la est raccordé, par l'intermé-diaire des tuyauteries 26,40 et 27, au circuit d'air 13 de l'échangeur supplémentaire 10 à surface. Le circuit d'air 3b de la deuxième section lb est simultanément raccordé, à 1 'aide de tuyauteries 41, 42 et 38, au circuit d'air 16 de l'échangeur supplémentairell à mélange. La tuyauterie 43, d'admission de l'air au circuit d'air 3b de la deuxième section lb de l'échangeur principal à surface, est raccordée à la tuyauterie 44 per laquelle l'air traité est amené à la deuxième section lb. La tuyauterie 41, d'évacuation de l'air du circuit d'air 3b est raccordée par l'intermédiaire de la tuyauterie 42, à la tuyauterie 38 suivant laquelle l'air préalablement refroidi dans l'échangeur de température lb est amené au circuit d'air 16 de l'échangeur supplémentaire 11 à mélange. L'air traité est amené à 1'installation(fig.2) suivant deux tuyauteries 23 et 44. Cette réalisation du disoosi- tif de l'installation permet de le rendre plus compact, car dans ce cas il est possible de disposer d'échangeurs lb et 11 qui sont très éloignés de l'échangeur la, tandis que dans l'exemple de la fig. 1 un éloignement considérable de ltéchangeur il par rapport à l'échangeur 1 nécessiterait llallongement de la tuyauterie 37, ce qui n'est pas toujours possible. I1 faut noter que l'eau utilisée comme agent frigorigène, intermédiaire dans les sections la et lb, est refroidie dans l'échangeur principal 4. C'est pourquoi les circuits d'eau 2a et 2b des dites sections et lue circuit d'eau 5,7 de l'échangeur de température principal 4 à mélange sont reliés mutuellement. Le dispositif de conditionnement d'air représenté sur la fig. 3 constitue une variante du dispositif représenté sur la fig. 2. Cette variante de la fig. 3 se distingue de la précédente par le fait que la tuyauterie 32, d'admission de l'air dans le circuit d'air 6 de l'échangeur de,température principal 4j est raccordée, par l'intermédiaire de la tuyaute- rie 45, à la tuyauterie 46 d'évacuation de l'air du local desservi 19. Au cours de la description de la fig. 1 il est indiqué que,pour le refroidissement de l'eau pulvérisée par les tuyères 5, dans l'échangeur de température à mélange principal 4, il est indispensable de disposer 'air dont la température au thermomètre mouillé n'est pas supérieure à celle de l'air amené par les tuyauteries 23 et 44 à l'échangeur de température principal 1 à surface. Dans les régions à climat sec et chaud, l'air des locaux desservis est en règle générale d'une température au thermomètre humide inférieure à celle de l'air extérieur. C'est pourquoi il est avantageux d'utiliser l'air de recyclage du local pour le refroidissement de-l'eau dans l'échangeur principal 4, tel qu'il est représenté sur la fig. 3. 'utilisation de l'air de recyclage au iieu d'air extérieur permet de réduire la quantité totale d'air extérieur traité dans toute l'installation, et de la rendre plus économique. Sur la fig. 4 est représenté un dispositif de condionnement de l'air constituant une variante de ceux des fig. 2 et 3. Ce dispositif se distingue des deux précédents par le fait que la tuyauterie 32 d'admission de l'air dans le circuit d'air de l'échangeur principal 4 à mélange est raccordée, par la tuyauterie 47, à la tuyauterie 39 d'évacuation de l'air du circuit 16 de l'échangeur 11 supplémentaire. Après passage par le circuit 16, l'air de cet échangeur EdS; t Pa1'd'une température au thermomètre mouillé ne dfpasant pas celle de l'air extérieur, de même que celle de l'air prelevé au local.C'est pourquoi l'air s'échappant de ltéchan- geur 11 est de préférence utilisé dans l'échangeur principal 4 comme représenté à la fig. 4. L'air issu de l'échangeur 4 estemené, par les tuyauteries 33 et 48, au ventilateur 21, puis,par la tuyauterie 36, débouche dans les combles 22 où échappe vers l'extérieur. Cette particularité du dispositif représenté sur la fig. 4 permet de réduire notablement la quantité d'air traité qui est nécessaire au fonctionnement des échangeurs i mélange, ainsi que de rendre l'installation plus économique. Le dispositif de conditionnement d'air,représen- té sur la fig. 5, constitue une variante de celui de la fig. -4 décrit ci-dessus. Cette variante de la fig. 5 se distingue par le fait que dans l'échangeur principal 4 à mélange, pour le refroidissement de l'eau pulvérisée,on on -utilise à l'intérieur de ce dernier non seulement l'air après son passage par le circuit d'air 6 de l'échangeur 11 à mélange (représenté sur la fig. 4), mais aussi partiellement l'air de recyclage prélevé au IocaII9 A cet effet, la tuyauterie 49, faisant communiquer les circuits d'air 16 et 6 des échangeurs supplémentaire 11 et principal 4 à mélange, est raccordée, par la tuyauterie 50, à la tuyauterie 46 d'évacuation d'air du local à desservir 19. Cet agencement permet de réduire la quantité d'air traité et de supprimer la nécessité d'un ventilateur complémentaire pour le recyclage de l'air du local. Sur la fig. 6 est représenté un dispositif de conditionnement d'air, constituant également une variante de celui précédemment décrit-avec la fig. 5. Ce dispositif se distingue de celui de la fig. 5 par le fait que la tuyauterie 43 d'admission de l'air dans le circuit d'air 3b de la deuxième section de l'échangeur principal lb est raccordée, par la tuyauterie 51, à la tuyauterie 46 servant à l'évacuation de l'air du local desservi 19. Cette variante de la fig. 6 peut être utilisée dans des régions à climat chaud et sec, où la température de l'air au thermomètre mouillé dans les locaux desservis est sensiblement inférieure à celle de l'air extérieur. Cette réalisation du dispositif permet de supprimer entièrement l'utilisation de l'air extérieur à traiter nécessaire pour le fonctionnement des échangeurs à mélange 11 et 4, ainsi que l'installation d'un ventilateur supplémentaire pour le recyclage de l'air du local 19. Sur la fig. 7 il est représenté une variante de celle des fig. 495 et 6. De même que dans les réalisations décrites précédemment, dans cette dernière, afin d'intensifier le refroidissement de l'eau dans l'échangeur 11 et de refroidir plus intensément i air traité, on envoie aux circuits d'air des échangeurs surface 10 et 11 de l'air préalablement refroidi dans-l'échangeur principal 1 à surface. La variante de la fig. 7 se distingue de celles des fig. 2 et 4, par le fait que l'air préalablement refroidi dans l'échangeur principal 1 à surface est délivré à l'éehangeur supplémentaire 11 à mélange par la tuyauterie 52, après avoir passé par l'échangeur supplémentaire 10 à surface et le local desservi 19. L'échangeur principal 1, de même que dans la réalisation de la fig. 1, est en outre constitué par une seule section. la tuyauterie 26 d'admission de l'air du circuit d'air de l'échangeur principal 1 à surface est alors raccordée, par la tuyauterie 53, à la tuyauterie 27 d'admission de l'air au circuit d'air 13 de l'échangeur supplémentaire 10-à surface. Dans les régions à climat chaud et sec, quand la température au thermomètre'humide de l'air dans le local desservi est comprise dans les mêmes limites que la température au thermomètre humide, de l'air préalablement refroidi dans l'échangeur de température principal 1, cette variante de la fig 7 permet de supprimer: premièrement, l'installation d'une deuxième section dans l'échangeur principal à surface, deuxièmement de ne pas faire appel à l'air extérieur pour le fonctionnment des échangeurs à mélange, et troisièmement , d'utiliser un ventilateur spécial pour évacuer de l'air du local. Sur la fig. 8 est représentée une variante constituant une modification de la réalisation représentée sur la fig. 1. -Cette variante comporte deux échangeurs supplémentaire-- 10 et 54 à surface et deux échangeurs supp'é- mentaires 11 et 55 à mélanges. Xe principe de fonctionnement commun de chaque nouvelle paire d'échangeur supplémentaire 54 à surface et d'échangeur supplémentaire 55, à mélange est analogue au fonctionnement commun des échangeurs principaux 1 et 4 et supplémentaires 10 et 11 considérés plus haut. Xe circuit d'eau 56 du deuxième échangeur supplémentaire 54 est raccordé, par l'intermédiaire de la tuyauterie 57, au circuit d'eau 58, 59 du deuxième échangeur supplémentaire 55. La circulation de l'eau par la tuyauterie 57 et le circuit d'eau 56, sa pulvérisation par les tuyères 58,ainsi que le recyclage à partir du fond 59 vers le circuit d'eau 56, sont effectués par la pompe 60. Pour intensifier le refroidissement d'eau pulvérisée dans le circuit d'air 61 du deuxième échangeur à mélange 55, on amène dans ce circuit 11 de l'air préalablement refroidi dans le premier échangeur supplémentaire 10 à surface. La tuyauterie 28 d'évacuation de l'air du circuit 13*dans l'échangeur supplémentaire 10, est raccordée aux tuyauteries 62 et 63 qui sont elles-mêmes connectées à la tuyauterie 64 d'admission de l'air au circuit d'air 61 du deuxième échangeur supplémentaire 55. Suivant le système mentionné de tuyauteries 28, 62,63 et 64, l'air préalablement refroidi dans l'échangeur à surface 10 est amené au circuit d'air 61 du deuxième échangeur supplémentaire 55. Après avoir refroidi l'eau pulvérisée, l'air, en passant par la tuyauterie 65 1 ' évacuant du circuit d'air de l'échangeur 55, et par la tuyauterie 66,est est amené au ventilateur 21 puis, par la tuyauterie 67, est évacué vers les combles 22 ou à îrextérieur. L'air traité issu des échangeurs à mélange 4 et li est amené, par le système de tuyauteries 68 et 69, à la tuyauterie 66 et ensuite au ventilateur 21. Une partie de l'air préalablement refroidi dans l'échangeur 10 est amenée, par la tuyauterie 62, à la tuyauterie 70 d'admission dans;le circuit dtair 71 du deuxième échangeur supplémentaire 54. Dans ce dernier,l'air traité est encore refroidi, et par le système de tuyauteries 72 et 73 arrive au ventilateur 20, qui le refoule par la tuyauterie 31 au local desservi 19. Cette variante de la fig. 8 permet, dans certains cas, d'obtenir de l'air d'apport, à une température pratiquement égale à celle de rosée de l'air à l'état initial. Un refroidissement aussi poussé de ltair extérieur sans faire appel à des machines frigorifiquesn'est possible qu'avec 1 dispositif représenté sur la fig. 8. En conclusion, il faut noter quelques particularités caractéristiques du nouveau dispositif de conditionnement d'-air. Ce dispositif peut être utilisé pendant toute l'année. A cet eefët, pendant la période hivernale, ou par temps frais (voir par exemple le schéma représenté sur la fig. 4), la deuxième section lb de l'échangeur principal à surface est utilisée pour le chauffage de l'air. Dans l'échangeur supplémentaire 11 à mélange l'humidification adiabatique de cet air traité est obtenue. le chauffage définitif de l'air a lieu dans l'échangeur à surface, qui est interposé entre les tuyauteries 33 et 48. Flair traité est propulsé par le ventilateur 21, dans la tuyauterie 36, qui pendant le période hivernale est raccordée à la tuyauterie 30, pour déboucher dans le local desservi 19.Pendant la saison hivernale et la période transitoire de l'année, le ventilateur 20, ainsi que les échangeurs principal la etsupplémentaire 10, ne fonctionnent pas. Pendant la période d'été, il sera préférable dans les régions à climat sec et chaud d'utiliser des cuvesaccumulateurs. } La cuve-accumulateur est de préférence raccordée (fig.4) en dérivation sur le système de tuyauteries 14 reliant les circuits d'eau des échangeurs de température à surface supplémentaire 10 et à mélange 11 De nuit, le ventilateur 20 étant déclenché et le ventilateur 21 enclenché, on obtiendra dans la=cuve- accumulateur de l'eau refroidie qui est ensuite dépensée pendant la journée dans l'échangeur supplémentaire 10 pour le refroidissement de l'air traité. L'épuration de ltair traité et de l'air de recyclage est réalisée, dans le nouveau dispositif de condi tionnement d'air, par des filtres situés en amont des échangeurs de température à surface prlncipaux, ainsi quen amont de la prise I d'air par les échangeurs de température à mélange. Comme agent frigorigène intermédiaire empruntant les circuits du liquide des échangeurs de température à surface et à mélange, on peut utiliser de l'eau, ainsi que différentes saumures qui sont plus énergiquement refroidies dans les échangeurs de température à mélange par contact direct avec l'air. le nouveau dispositif peut être utilisé non seulement au conditionnement d'air des locaux, mais aussi comme machine frigorifique à air permettant d'obtenir dans échangeur supplémentairell à mélange un agent frigorigène (eau) ayant une température notablement inférieure à celle au thermomètre mouillé de l'air extérieur. Les appareils utilisateurs de froid peuvent être des chambres dé différents types ou d'autres dispositifs montés à la place de l'échangeur 10 à surface (fig. 1)-, et r auxquels, par la tuyauterie 14, sont amenés l'ågentbfrigorigene liquide, et l'air refroidi, à partir de l'échangeur principal 1 à surface, par l'intermédiaire de la tuyauterie 25. le dispositif de l'invention peut être également utilisé au refroidissement de différents gazemployés à la place de l'air extérieur, par exemple des gaz d'échappement de combustion. Le schéma du nouveau dispositif pour le conditionnement de l'air peut être également appliqué dans les conditionneurs de chambre fonctionnant sans utiliser de machines frigorifiques. L'application du nouveau dispositif du conditionnement d'air est économiquement avantageuse car elle permet d'assurer les conditions recherch"esde la masse d'air dans les locaux desservis sans utiliser de machine frigorifique, ce qui abaisse notablement les investissements et frais d'exploitation. REVENDI CATI ONS 1. Dispositif destiné notamment au conditonnement d'air et comportant un échangeur de chaleur principal à surface, au circuit d'air duquel est amené l'air traiter, et un échangeur de chaleur principal à mélange destiné au refroidissement par air du liquide servant d'agent frigorigène intermédiaire dansleditéchangeur principal à surface, ce dispositif étant caractérisé par au moins un échangeur de chaleur supplémentaire à surface et'un échangeur de chaleur à' mélange dont les circuits d'air sont reliés par l'intermédiaire du circuit d'air de l'échangeur principal à surface avec la tuyauterie d'admission d'air traité dans son circuit d'air, afin qu'aux échangeurs de température supplémentaire à surface et à mélange soit débité de l'air préalablement refroidi dans l'échangeur principal à surface, tandis que le circuit liquide de l'échangeur supplémentaire à mélange est raccordé, en complément par l'intermédiaire de la tuyauterie, au circuit de liquide de l'échangeur supplémentaire à surface, les circuits d'air des échangeurs à mélange principal et supplémentaire étant alors reliés entre eux par l'intermédiaire de tuyauteries. 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'échangeur principal à surface est formé en deux sections, dont le circuit d'air de la première est raccordé au circuit d'air de l'échangeur supplémentaire à surface, tandis que le circuit d'air de la deuxième est raccordéau circuit d'air de l'échangeur supplémentaire à mélange, les circuits liquides de la première et de la deuxième section étant alors raccordés entre eux. 3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que la tuyauterie d'évacuation de l'air du circuit d'air de l'échangeur supplémentaire à mélange est raccordée à la tuyauterie d'évacuation de l'air du circuit de l'échangeur principal à mélange, tandis que la tuyauterie d'admission de l'air dans son circuit d'air est raccordée à la tuyauterie d'évacuation de l'air du-local. 4. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé par le fait que la tuyauterie d'admission de l'airs dans le circuit d'air de l'échangeur principal à mélange, est raccordée à la tuyauterie d'évacuation de l'air du circuit d'air de l'échangeur supplémentaire à mélange. 5.Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1, 2 et 4 caractérisé par le fait que la tuyauterie mettant en communication les circuits d'air des échangeurs de température à mélange supplémentaire et principal, suivant laquelle l'air du premier circuit est amené au deuxième circuit, est raccordée. à la tuyauterie d'évacu- ation de l'air du local. 6. Dispositif suivant la revendication 2 ou 4, caractérisé par le fait que la tuyauterie d'admission de l'air dans le circuit d'air des sections de l'échangeur principal à surface relié au circuit d'air de l'échangeur supplémentaire à mélange est raccordée à la tuyauterie d'évacuation de l'air du local. 7.Dispositif. selon la revendication 2 ou 4, caractérisé par le fait que la tuyauterie d'admission de l'air dans le circuit d'air de l'échangeur supplémentaire à mélange est raccordée à la tuyauterie d'évacuation de l'air du local. 8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte deux échangeurs supplémentaires à surface et à mélange.