FR 2152370 A1 19730427 FR 7132435 A 19710908 La présente invention porte sur un accessoire d'installation permettant le raccordement entre eux de cibles téléphoniques, en vue de la création d'un réseau de canalisations desservant un certain nombre de points à partir d'un câble à forte capacité en conducteurs. Les applications se trouvent notamment dans les domaines suivants - installations téléphoniques intérieures privées, - installations de distribution d'heure, - installations de signalisation, - installations de télécommande, et, en général, toutes installations de courants failbes, utilisant des câbles téléphoniques. Dans les matériels actuellement employés, les connexions sont positionnées à des emplacements fixés dans une boîte imposant une disposition précise des fils nécessaire à l'accessibilité ultérieure de la boite. Les connexions sont assurées par vis, soudage ou vrappage, et ce généralement après réalisation d'un "peigne", d'un calibrage individuel des fils qui doivent être demandés ; l'ensemble de ces opérations nécessitant l'intervention d'un monteur qualifié. Le monteur est chargé, la plupart du temps, de la création du document de boite, qui est d'ailleurs souvent négligé, rendent ainsi malaisées les modifications et la maintenance de l'installation considérée. La boîte décrite utilise un procédé de connexion tout différent, puisqu'il fait appel à un connecteur du type "B WIRE", lequel n'implique pas le dénudage du fil, et la connection est effectuée instantanément par simple serrage, à l'aide d'une pince spéciale. La conception de la bote ne nécessite aucune préparation des câbles qui sont seulement dépouillés de leur enveloppe, puis coupes uniformément à la longueur. La préparation en Bureau d'études des étiquettes de bote, conjugée à la simplicité de la connexion et du façonnage de la boîte, permet à la fois l'utilisation d'une main d'oeuvre de qualification courante et des temps de réalisation réduits. Le principe utilisé pour la connexion est celui de la douille de jonction par serrage. Ce procédé permet d'assurer la jonction entre deux conducteurs de câbles téléphoniques, par l'intermédiaire d'un connecteur dans dénudage de fils. Les essais ont été réalisés à partir du "B WIRE CONNECTOR" construit par la Société WALTER ROSE, sous licence de la WESTERN ELECTRIC COM. INC. Cette pièce se présente suivant la planche I-3 ; la figure 1 représente la partie pressante qui est constituée d'une douille ouverte aux deux extrémités et fendue dans le sens de la longueur. Cette pièce présente un grand nombre de pointes dirigées vers l'intérieur et destinées à perforer l'isolant des conducteurs introduits dans la douille ; la figure 2 représente la partie pressante constituée également par une douille échancrée, destinée à maintenir la position de la douille intérieure après serrage. La figure 3 représente la partie isolante en matière plastique ouverte à une seule extrémité, destinée à assurer l'isolement et la protection de la jonction. La figure 4 représente la douille montée avec des repères 1, 2 et 3 se rapportant aux nOs des figures correspondant à chacune des trois pièces. Enfin, la figure 5 montre la douille en coupe après introduction des conducteurs et serrage. Il existe d'autres types de connecteurs et la description du "B WIRE" nta d'autre objet que de permettre la bonne compréhension de l'utilisation de la boîte de raccordement multiple, présentée en requête. La boîte de raccordement multiple est réalisée en polypropylène suivant la planche nO II-3 ; elle est réalisée en une seule pièce utilisant les propriétés du polypropylène pour assurer par le jeu d'une charnière souple I la fermeture de la boite et l'enclenchement du couvercle par deux ergots 2 sur les rebords 3. Da fixation de la boite est assurée par deux trous fraisés 4 le calage de la boite étant réalisé par deux bossages 5 qui ménagent par ailleurs un espace de 4 m/m entre la boîte et le support de fixation. Une nervure raidit le couvercle de la boîte et permet, en même temps, son positionnement. Une empreinte défonçable 6 permet d'adapter l'ouverture de la boite aux câbles réellement utilisés. Deux trous borgnes 7 sont destinés à recevoir le ressort pivotant 8 assurant le maintien en place des fils et des connecteurs. Le ressort est retenu en position fermée en stebboitant dans la rainure 9 Une borne "FEREL" IO est fixée à l'intérieur de la boîte pour assurer d'une part le raccordement des fils communs (par exemple fil de terre), et d'autre part, le guidage des fils pour éviter leur enchevêtrement. Les boites sont accompagnées d'une étiquette autocollante Planche III-3 se fixant à l'intérieur du couvercle et portant les indications de raccordement destinées au monteur chargé de l'installation. Ces étiquettes sont normalement établies par le Bureau d'études pour les chantiers faisant l'objet d'une préparation,mais elles peuvent être remplies par le monteur au moment des raccordements, pour les petites opérations. I1 convient de noter que l'établissement de l'étiquette en Bureau d'études, permet l'utilisation d'une main d'oeuvre non spécialisée ; dans le cas de l'établissement de ce document par le; monteur, la qualification de ce dernier doit être plus grande, mais l'étiquette sera remplie après montage, l'exécution étant logique donc sans document de référence, compte tenu d'un code qui sera défini plus bas. Toutes les informations intéressant le réseau de câbles sont portées sur l'étiquette, à savoir N de la boite, Capacité des câbles entrant dans la boite, Destination de ces câbles, NOs des postes raccordés directement sur la boîte, Affectation des couleurs entrantes et sortantes. Le principe et le code de représentant ion sont les suivants - En haut et à gauche dans le cartouche "boîte" est inscrit le n de la boite figurant sur le plan général de distribution de l'installation considérée. - Dans le rectangle attenant où sont portées les capacités des câbles entrant dans la boîte et leur destination extérieure,par exemple, et dans l'ordre du plan 1 1 câble 7 paires allant à la boîte n 8 1 1 câble 10 paires allant à la boîte n 7 1 1 câble 30 paires venant du répartiteur d'étage 1 1 câble 5 paires allant à la boite n 9 8 8 câbles 1 tierce desservant les postes - Plus bas,au milieu de l'étiquette est portée la capacité des câbles entrants. Dans le cas de la planche III-3 il s'agit d'un 30 paires. En dessous, sont inscrits dans l'ordre, les couleurs des paires du câble entrant. Cet ordre est défini par un code dit "des couleurs" qui est le suivant pour les câbles de la série LY. ler fil 2ème fil ou accompaqnement Couche Couleur abréviation Couleur Abréviation blanc b bleu-clair Bc 1 bleu B " " " 1 jaune J li n 1l 1 marron M " " " 1 noir N " " " 2 rouge R ,, " " 22 vert v ,F " 11 2 ler fil 2ème fil ou accompagnement Couche Couleur abréviation couleur abréviation blanc b gris G 2 bleu B " " 2 jaune J " " 2 marron M " " 2 noir N " " 2 rouge R " " 2 vert V " " 2 blanc b orange Or 3 bleu B " " 3 jaune J E " 3 marron M " " 3 noir N " " 3 rouge R " " 3 vert V " " 3 blanc b violet Vi 3 bleu B " " 3 jaune J Il " 3 marron M " " 3 noir N " " 3 rouge R " " 3 vert V " " 3 blanc b bleu-clair Bc 3 bleu B " " " 3 - De chaque côté de l'étiquette, dans les colonnes marquées "postes ou boites", figurent les câbles sortant dans l'ordre dégressif de leur capacité, soit dans l'exemple de la planche 111-3 le câble n 7 10 x 2 le câble n 8 7 x 2 le câble n 9 5 x 2 puis les câbles une tierce alimentant directement des postes avec indication des nOs d'appel de ces postes. Les emplacements inutilisés sont destinés à recevoir les exten -sions éventuellement nécessaires au cours de l'exploitation de l'installation. Les fils des cables sortants sont également représentés dans l'ordre de "code des couleurs". L'ensemble de ces dispositions rend aisée l'identification des conducteurs à l'intérieur des boîtes de raccordement ; en effet quel que soit le fil recherché, il suffira après avoir ouvert la botte correspondante ,dégagé le ressort de fermeture et libér é le faisceau des fils, de repérer, à son arrivée, le câble concerné, puis d'identifier dans celui-ci la couleur recherchée. I1 sera parfaitement possible de pratiquer une mesure sur la paire considérée en faisant glisser le capuchon isolant du ''B.WIREU en cas de défaut, de couper les fils correspondants et une fois le dérangement relevé, de procéder au remplacement de la jonction. La réserve de fil (30 cm) de chaque boîte de raccordement permet au minimum 10 coupures. La borne "FEREL" qui assure le guidage des fils dans leur boucle, permet également le raccordement des fils de terre, quel que soit leur nombre. EVENDICAT IONS 1. Boite de raccordement permettant de connecter entre eux des câbles téléphoniques, en vue de la réalisation d'un faisceau de canalisations, pour des installations intérieures privées, caractérisé par le fait que le moyen de connexion entre fils est la douille de jonction (type B. WIRE ou similaire). 2. Dispositif selon la revendication 1, : caractérisé par le fait que les conducteurs n'ont pas d'emplacement fixe à l'intérieur de la boite ne nécessitant donc aucun conditionnement avant et après raccordement. 3. Dispositif selon la revendication 1, : caractérisé par le fait que le donnent annexé à la botte ou étiquette permet une identification rapide et stre de I'ensemble des éléments concernés par la boite considérée. 4. Dispositif selon la revendication 1, : caractérisé par le fait que le raccordement des conducteurs est basé sur un code simple qui permet un travail régulier sans document, pour unrmonteur qualifié, et dans le cas de l'étiquette préétablie, l'utilisation d'une main d'oeuvre sans qualification.