FR 2045635 A1 19710305 FR 6919495 A 19690612 DESCRIPTION A. CHAUDIERE ELECTRIQUE POUR CHAUFFAGE CENTRAL A EAU. B. UTILISATION DU COURANT ELECTRIQUE 220 VOLTS,MONO OU TRI PHAST,ASSURANT L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE D'UNE INSTAL LATION DE CHAUFFAGE CENTRAL CLASSIQUE AVEC UNE PUISSANCE DE s KWH.CETTE PUISSANCE PERMET,PAR EXEMPLE DE CHAUFFER A + 22 UN APPARTEMENT DU TYPE F X CLASSIQUE,PAR UNE TEMPE- RATURE EXTERIEURE DE - 15 . C. L'ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEUREMENT A L'INVENTION DONT IL EST QUESTION,MONTRE QUE L'ELECTRICITE N'ERAIT PAS UTILIBLI SOUS LA FORME INVENTEE,DU FAIT DE LA PUISSANCE NECESSAIRE,TRES SUPERIEURE A 6 KWH,ET DIFFICILE A OBTENIR DE LOILECTRICITE DE FRANCE DANS LA PLUPART DES CAS,ET EGT- LEMENT PAR VOIE DE CONSEQUENCE DU PRIX ELEVE DE CETTE SOURCE DE CHALEUR EN YATIEBE DE CHAUFFAGE CENTRAL A EAU. D. LADITE INVENTION PLACE LE CHAUFFAGE CENTRAL ELECTRI- QUE A LA PORTEE DE TOUS LE8 FOYERS ALIMENTES EN ELECTRI- CITE PAR UN COMPTEUR "BLEU". EN MATIERE RURALE,DANS LES VILLAGES NOM DESSERVIS EN GAZ, L'INVENTION PERMET UN CHAUFFAGE,SANS STOCKAGE DE COMEUS- TIBLE. DANS LE8 CONSTRUCTIONS NOUVELLES OU LES CONSTRUCTEURS ADOPTERAIENT CETTE CHAUDIERE ELECTRIQUE,ON OBTIENDRAIT UN ABAISSEMENT IMPORTANT DU PRIX DE REVIENT DE LA CONSTRUCTION,PAR SUITE DE LA SUPPRESSION DES CONDUITS DE FUME@,D'EVANCUATION,@'AERATION. E. SI LADITE CHAUDIERE ELECTRIQUE SE PRESENTE,EXTERI@U- REMENT COMME UNE SORTE DE BALLON D'EAU CHAUDE,L'IDEE INVENTIVE PORTE SUR LA CONCEPTION DU BALLON,SON EPREUVE A UNE PRESSION DE 600 KILOGRAMMES,LA FORME SPECIALE DES MANCHONS ET DES RESISTANCES ELECTRIQUES QUI CHAUFFENT TOUTE LA HAUTEUR DU BALLON,ASSURANT PAR L'EAU CHAUDE UNE CIRCULATION EN CIRCUIT FERME.CIRCULATION QUI PEUT D'AIL LEURS ETRE ACCELEREE ET AMELIORE@ PAR L'APPORT D@UN ACCELERATEUR CLASSIQUE. LA CHAUDIERE ETANT REMONTABLE INTERIEUREMENT IL N'Y A PAS DE PROBLEME D'ENTRETIEN ET DE DETARTRAGE,DONC D'USU RE ANORMALE. LA SECURITE DE L'APPAREIL EST ASSUREE PAR UN SOUPAPE DE SURETE,SON AUTOMATICITE EST TOTALE,LA TEMPERATURE DE L'EAU ETANT CHOISIE PAR L'UTILISATEUR,JUSQU'A CELLE LI MITE DE 83 CENTIGRADES. REVENDICATIONS 1 . L'Invention porte sur une chaudiere electrique de chauf- iage central a eau. 20. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes: elle est constituée par un reservoir en tole de 4 m/m caloriguée, a une hauteur de 70 centimetres,un dianetre de 40 centimetres,et est de forme cylindrique.A l'interieur dudit reservoir se trouvent placées,vertivalement,deux gaines constituées par deux hanchons en tole de -3i/n,cylindriques de dinensions: diaietre 6 centinetres,hauteur 69 centinetres. Chaque manchon contient une résistance electrique placée egalement verticalement.La puissance de chaque résistance est de 3.000 W.Les dimensions des résistances sont de: hauteur 66 em et diametre 5 centimetres. La ehaudiere est éprouvée a uae pression de 600 kilogram es et comperte une soupape de surette. Un thermostat placé sur la chaudiere regle la teapérature de beau au degré désiré,avec toutefois la plafond de 82 centigrades La commande des résistances est établie par un contacteur disjoncteur classique,qui peut etre placé,soit sur la chaudiere elle meme,soit sur un tableau indépendant. Le courant utilisé est du type Tri-phasé ou Mono-phasé 230 volt@. La chaudiere soit etre pla@ée au minimum a 85 cm du sol. L'eau chauffée par les deux resistances agit par poussee de haut en bas et circule en circuit ferré dans l'installa- tion des canalisations et radiateurs de chauffage. Si la chaudiere est posée a coté d'une chaudiere de chauffage central quelconque,on utilise le circuit d'eau dudit chaui- fage central classique,par une vamme,permettant l'utilisation simultanée de la chaudiere electrique ou de l'existante. S'il n'y a pas de chaudiere existante,l'invention prend directement l'eau du compteur,et joue, seule,le role d'une chaudiere complete. Le prototype en fonctionnement chez l'inventeur contre que pour chauffer un apparteuent du type F C classique, a 22 interieur,par une température exterieure de -- I5- la iorce electrique neeeasaire ne dépasse pas 6 kw,et est donc obtena- ble avec un compteur EDF type sonpteur Bleu.Encore convient il d'ajouter que cette force de 6kw n'est pas utilisé de maniere permanente,le thermostat d'ambiance stoppant l'arrivée de courant lorsque la temperature est au dégré choisi