FR 2088138 A1 19720107 FR 7018670 A 19700520 Cette invention est destinée à équiper les installa tions de chauffage central, pour en assurer le remplissage en eau, et pour maintenir le volume d'eau nécessaire au bon fonctionnement de celles ci. L'appareil comprend un ensemble composé de 3 éléments principaux qui sont : I l'électro vanne, 2 le pressostat d'un modèle très sensible, 3.un interrupteur à bascule genre tumbler ; le levier à bascule de cet interrupteur comporte une fourchette en corde à piano ou en tout autre matière, plastique par exemple. Cet ensemble étant monté à l'aide de raccords employés couramment en sanitaire. I1 est placé dans un coffret en tôle d'aluminius de 1mm d'épaisseur, de forme parallélépi pédique dont les dimensions sont les suivantes Hauteur : 13Omi Largeur : 16O:nm Spaisseur : 85mm Sur la partie avant un hydronètre permet le réglage de l'appareil et son contrôle ; cet hydromètre étant relié au pressostat sur l'embase de celui ci, où le tube de cuivre assurant la liaison avec l'hydromètre est raccordé à l'ai de d'un raccord à olive. Un voyant rouge situé au dessus de l1hydromètre indique le fonctionnement de l'appareil. Le matériel employé pour le coffret pourra par la cuite, dans une version commerciale éventuelle, être d'un autre produit que la tôle d'aluiinium, et ses dimensions pourront également être modifiées. Cet appareil destiné à être branché sur le réseau de distribution d'eau, sur le dessin le raccordement est prévu à droite avec un raccord bronze femelle de I/2 pouce, ensuite se trouve une vanne électromagnétique appelée couramment "électro vanne". Ensuite se trouve le pied du pressostat avec son embase femelle de 5/8 de pouse monté sur un té bronze, l'autre partie de ce té étant raccordée à la sortie de '1l'électro vanne". Dans le prolongement se trouve la sortie de l'appareil qui est constituée par un raccord mâle de 1/2 pouce, Ce raccord étant branché sur l'installation de chauffa ge que cet appareil doit alimenter. Dans la partie supérieure de l'embase du pressostat se trouve une membrane en caoutchouc qui est soumise à la pression de l'installation ; cette membrane commande un poussoir qui déplace une lame de métal, laquelle entraine la fourchette de l'interrupteur à bascule. Cette lame mettant mobile sur un axe, un ressort placé autour d'une tige filetée située en avant de l'axe du poussoir sur le quel est raccordée la lame, assure à l'aide d'un écrou et d'une rondelle le réglage de la pression, ensuite une tige filetée comporte deux butées, l'une inférieure, l'autre supérieure, de manière à limiter la course de la laie de ceimande. Les écarts entre ces rondelle sont réalisés à l'aide de canons montés sur la tige filetée.La plage en tre la pression minimum et la pression maximum étant de 150 grammes. Un domino placé à l'intérieur du coffret permet le branchement de l'appareil sur le réseau électrique. Dans une version coercible, l'appareil pourrait être livré avec un cible de raccordement. Il est évident que pour des raisons de montage, l'en trée pourra se trouver soit à droite corme sur le dessin, soit à giache ; dans tous les cas la sortie sera du côté opposé, soit côté installation de chauffage. Dans une aversion commerciale et pour des raisons d'approvisionnement et de commodité de pontage en série, les dimensions des pièces destinées à l'assemblage des éléments principaux, pourront titre différentes de celles ci dessus. Soit 3/8 de pouce et I/2 pouce. Dans les cas d'appareils destinés au réglage d'installations impor tantes, ces dimensions pourraient même être supérieures, 3/4 de pouce et I pouce, sans que ceci soit limitatif.