Brevet FR3071623A1 (20190329)

REVENDICATIONS1. Dispositif de détermination indirecte du flux solaire incident sur une structure, le dispositif comprenant des moyens de calcul (210) de flux solaire selon un modèle théorique de flux solaire tenant compte d'une valeur courante de nébulosité, le dispositif étant caractérisé en ce qu'il comprend un premier 10 capteur de température extérieure (201) situé à un emplacement exposé au rayonnement solaire, et un deuxième capteur de température extérieure (202) situé à l'ombre, les moyens de calcul (210) recevant en entrée une valeur de biais de température, définie comme la différence entre les températures 15 mesurées par le premier capteur et le deuxième capteur, et les moyens de calcul étant configurés pour réaliser une estimation de la valeur de nébulosité en fonction de ladite valeur de biais de température. 20\n<CLM>\1\tDispositif de détermination indirecte de flux solaire selon la revendication 1, comprenant en outre une base de données configurée pour construire un modèle dynamique de flux solaire, ledit modèle dynamique étant construit par apprentissage d'un modèle d'évolution temporelle dynamique du biais de température. 25\n<CLM>\1\tDispositif de détermination indirecte de flux solaire selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel l'apprentissage du modèle dynamique de flux solaire est réalisé conjointement à un apprentissage d'un modèle de comportement de la structure, 30 la valeur courante du flux solaire étant une donnée d'entrée pour la détermination du comportement de la structure, 26 le modèle dynamique de flux solaire et le modèle de comportement de la structure étant construits à l'aide des mesures réalisées par le premier capteur et le deuxième capteur. 5\n<CLM>\1\tDispositif de détermination indirecte de flux solaire selon la revendication 3, dans lequel la structure est un bâtiment, et le modèle de comportement est un modèle thermique du bâtiment, le dispositif comprenant en outre une sonde de température 10 intérieure du bâtiment (203), et de préférence un compteur de consommation électrique (205) et/ou un compteur de consommation de gaz (206) du bâtiment.\n<CLM>\1\tDispositif de détermination indirecte de flux solaire 15 selon la revendication 4, dans lequel le modèle thermique du bâtiment est linéaire, et correspond de préférence à un modèle électrique équivalent de type RxCy.\n<CLM>\1\tDispositif de détermination indirecte de flux solaire 20 selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la structure est un panneau photovoltaïque, le dispositif de détermination de flux solaire s'interfaçant avec un dispositif de commande du panneau photovoltaïque. 25\n<CLM>\1\tDispositif de détermination indirecte de flux solaire selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la structure est une centrale solaire thermodynamique à miroirs, la centrale à miroirs présentant une pluralité de blocs de miroirs, et le dispositif de détermination de flux solaire s'interfaçant avec 30 une pluralité de dispositifs de commande d'orientation de miroirs. 27\n<CLM>\1\tDispositif selon la revendication 7, comprenant pour chaque bloc de miroirs au moins un capteur de température extérieure situé à un emplacement exposé au soleil. 5\n<CLM>\1\tProcédé de détermination indirecte du flux solaire incident sur une structure, le procédé comprenant les étapes suivantes : mesure de température (101) par un premier capteur de température extérieure situé à un emplacement exposé au rayonnement solaire, et par un deuxième capteur de température extérieure situé à l'ombre, et détermination d'une valeur de biais de température, définie comme la différence entre les températures mesurées par le premier capteur et le deuxième capteur, estimation (102), par des moyens de calcul, d'une valeur courante de nébulosité en fonction de ladite valeur de biais de température, et calcul (103) par lesdits moyens de calcul d'une valeur du flux solaire incident sur la structure, d'après un modèle théorique de flux solaire prédéterminé, ledit modèle tenant compte de la valeur courante de nébulosité.\n<CLM>\1\tProcédé de détermination indirecte de flux solaire selon la revendication 9, dans lequel le flux solaire incident calculé Gcld est exprimé en fonction de la valeur de nébulosité N et d'un flux solaire par temps clair Gd, selon le modèle suivant : Gad - Gcir(1 - aNb), où le flux solaire par temps clair Gd, peut être déterminé en fonction de coordonnées géographiques des capteurs de température, et 30 d'un repérage temporel de la mesure, 28 a et b étant des paramètres à déterminer pour le modèle théorique de flux solaire.\n<CLM>\1\tProcédé de détermination indirecte de flux solaire selon 5 l'une des revendications 9 ou 10, dans lequel l'estimation de la valeur de nébulosité N en fonction de la valeur de biais de température AT est réalisée selon le modèle suivant : N = (p(AT), 10 avec (1) la fonction suivante : 1 1 + exp(-a(x - xo)) 15 avec xo = (x1 + x2)/2 et a = 4/(x2 - x1) où xi et x2 sont des valeurs seuil à déterminer pour le modèle de la 20 nébulosité.\n<CLM>\1\tProcédé de détermination indirecte de flux solaire selon l'une des revendications 9 à 11, comportant une étape préliminaire de détermination de paramètres du modèle théorique du flux solaire 25 à l'aide d'une mesure directe de flux solaire incident dans une zone géographique étendue, les paramètres déterminés étant pris égaux sur toute la zone géographique étendue.\n<CLM>\1\tProcédé de détermination indirecte de flux solaire selon l'une des revendications 9 à 12, dans lequel le modèle théorique de flux solaire est un modèle dynamique, 29 ledit modèle dynamique étant construit par apprentissage d'un modèle d'évolution temporelle dynamique du biais de température.\n<CLM>\1\tProcédé de détermination indirecte de flux solaire selon 5 la revendication 13, dans lequel le modèle d'évolution temporelle dynamique du biais de température ATt selon le temps t est le modèle d'état linéaire à temps discret comme suit : ATt = llt +mit, 10 avec wt un bruit blanc gaussien de variance r2 avec r un paramètre à déterminer, et avec nt = nt-1 + (q + cit)vt, 15 où q est un écart-type minimal à déterminer d'un bruit d'innovation, c'est-à-dire un bruit permettant d'introduire de la variabilité dans la dynamique de l'état nt, q étant un écart-type minimal à déterminer, vt est un bruit blanc gaussien unitaire, et o-t est un paramètre à déterminer, 20 ledit modèle d'état linéaire à temps discret du biais de température étant paramétré par un vecteur (q,r,o-i,...,o-T) avec T le nombre de mesures réalisées pour le biais de température, ledit vecteur étant déterminé par minimisation d'un critère de vraisemblance associé au modèle d'évolution temporelle dynamique 25 du biais de température.\n<CLM>\1\tProcédé de détermination indirecte de flux solaire selon l'une des revendications 9 à 14, le procédé étant mis en oeuvre de manière simultanée ou séquentielle pour la détermination du flux 30 solaire incident en une pluralité de points d'une zone, avec une estimation de nébulosité pour chacun de ladite pluralité de points, 30 le procédé comprenant une étape supplémentaire d'estimation d'une vitesse de déplacement des nuages au-dessus de ladite zone, cette étape supplémentaire prenant en entrée les estimations de nébulosité en chacun des points. 5