Brevet FR3074300A1 (20190531)

REVENDICATIONS1. Procédé, mis en oeuvre par des moyens informatiques, de diagnostic d'au moins un défaut d'un alternateur par mesure d'au moins un paramètre physique représentatif d'un fonctionnement de l'alternateur, le procédé comprenant : - une obtention d'un contenu spectral de référence représentatif d'un état initial de l'alternateur, l'état initial correspondant à un état de fonctionnement normal de l'alternateur ; - une mesure, pendant un fonctionnement en cours de l'alternateur, d'un contenu spectral courant comprenant au moins un signal courant du paramètre physique ; - une comparaison du contenu spectral courant au contenu spectral de référence, pour une amplitude associée à au moins une fréquence prédéterminée, pour estimer une variation entre l'amplitude associée à ladite au moins une fréquence prédéterminée dans le contenu spectral courant et l'amplitude associée à ladite au moins une même fréquence prédéterminée dans le contenu spectral de référence ; et - si une valeur absolue de ladite variation est supérieure à un seuil choisi, une détermination d'une probabilité de présence d'un défaut de l'alternateur.\n<CLM>\1\tProcédé selon la revendication 1, comportant en outre une émission d'un signal de présence d'un défaut de l'alternateur, si ladite variation estimée est supérieure à seuil choisi.\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel le contenu spectral de référence est obtenu par au moins une mesure de l'état initial de l'alternateur.\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel le contenu spectral de référence est obtenu par au moins une modélisation de l'état initial de l'alternateur.\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications 1 à 4, comprenant en outre une détermination d'un nombre de fréquences prédéterminées du contenu spectral courant dont l'amplitude a subi une variation supérieure au seuil choisi, avant ladite détermination de la probabilité de présence d'un défaut de l'alternateur.\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel la comparaison du contenu spectral courant au contenu spectral de référence est effectuée dans au moins une fenêtre de fréquences du contenu spectral courant, ladite fenêtre de fréquences étant centrée sur ladite 18 au moins une fréquence prédéterminée du contenu spectral de référence, la fenêtre de fréquences comprenant une largeur supérieure à 5% de la fréquence prédéterminée du contenu spectral de référence. 5\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel le paramètre physique est choisi parmi au moins l'un et/ou l'autre de: - un courant statorique de l'alternateur ; - une vibration de l'alternateur ; 10 - un flux de dispersion externe de l'alternateur.\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les défauts comprennent un court-circuit entre spires pour le rotor de l'alternateur et/ou un court-circuit entre spires pour le stator de l'alternateur. 15\n<CLM>\1\tDispositif de diagnostic d'au moins un défaut d'un alternateur par mesure d'au moins un paramètre physique représentatif d'un fonctionnement de l'alternateur, le dispositif comprenant : - un circuit de traitement configuré pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des 20 revendications 1 à\n<CLM>\1\t10. Dispositif selon la revendication 9, comprenant en outre un dispositif de mesure comprenant l'un et/ou l'autre de : - au moins un capteur de flux de dispersion apte à mesurer un flux de dispersion externe 25 de l'alternateur ; - au moins un capteur de courant apte à mesurer un courant statorique ; - au moins un capteur de vibration apte à mesurer une vibration de l'alternateur.\n<CLM>\1\tDispositif selon la revendication 10, comprenant en outre un concentrateur connecté au 30 dispositif de mesure, et apte à recevoir et échantillonner le signal courant du paramètre physique de manière à obtenir le contenu spectral courant, puis à transmettre le contenu spectral courant au circuit de traitement.\n<CLM>\1\tDispositif selon la revendication 11, dans lequel le concentrateur est relié au dispositif de 35 mesure de manière sans-fil. 19\n<CLM>\1\tDispositif selon l'une des revendications 11 et 12, comprenant en outre un serveur adapté pour communiquer à distance avec le concentrateur et apte à stocker le contenu spectral courant. 5\n<CLM>\1\tDispositif selon l'une des revendications 10 à 13, comprenant en outre un système d'émission d'un signal de présence d'un défaut de l'alternateur.\n<CLM>\1\tProgramme informatique caractérisé en ce qu'il comporte des instructions pour la mise en 10 oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 8, lorsque ce programme est exécuté par un processeur.