Brevet FR3069094A1 (20190118)

REVENDICATIONS1.- Réacteur nucléaire (1) comprenant : - une cuve (3) ayant un axe central (X) ; - un coeur (5) disposé dans la cuve (3), le coeur (5) comprenant une pluralité d'assemblages de combustibles nucléaires, une lame d'eau primaire (7) séparant le coeur (5) de la cuve (3) radialement à partir de l'axe central (X) et entourant le coeur (5) ; - un système (9) de conduite et de protection du réacteur nucléaire, ledit système de conduite et de protection (9) comprenant un dispositif (11) de mesure en continu du flux neutronique émis par le coeur (5) ; caractérisé par le fait que le dispositif de mesure (11) comprend au moins un détecteur neutronique (12) disposé dans la lame d'eau primaire (7) séparant le coeur (5) de la cuve (3). 2.- Réacteur selon la revendication 1, dans lequel le ou chaque détecteur nucléaire (12) est directement plongé dans l'eau primaire, sans interposition d'un doigt de gant. 3.- Réacteur selon la revendication 1 ou 2, dans lequel au moins un des détecteurs neutroniques (12) est un détecteur fixe, disposé à une distance radiale fixe du coeur (5). 4.- Réacteur selon la revendication 3, dans lequel ladite distance radiale est choisie de telle sorte que : - quand le réacteur nucléaire (1) est à l'arrêt, le flux neutronique au niveau du détecteur fixe (12) correspond à un comptage compris entre 1 et 100 cp/s ; - quand le réacteur nucléaire (1) fonctionne à pleine puissance, le flux neutronique au niveau du détecteur fixe (12) correspond à une mesure restant dans une gamme de mesure en mode courant du détecteur fixe (12). 5.- Réacteur selon la revendication 3 ou 4, dans lequel tous les détecteurs neutroniques (12) sont fixes et sont disposés à ladite distance radiale du coeur (5). 6.- Réacteur selon la revendication 3 ou 4, dans lequel tous les détecteurs neutroniques (12) sont fixes, au moins deux des détecteurs neutroniques (12) étant disposés à des distances radiales du coeur (5) respectives différentes l'une de l'autre. 7.- Réacteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel au moins un des détecteurs neutroniques (12) est un détecteur mobile, mobile radialement par rapport au coeur (5) dans la lame d'eau primaire (7). 8.- Réacteur selon la revendication 7, dans lequel le dispositif de mesure (11) comprend un mécanisme (29) de déplacement du détecteur mobile (12), configuré pour déplacer radialement le détecteur mobile (12) au moins entre une position intérieure relativement plus proche du coeur (5) et une position extérieure relativement plus éloignée du coeur (5). 16 9.- Réacteur selon la revendication 8, dans lequel : - la position intérieure est choisie de telle sorte que, quand le réacteur nucléaire (1) est à l'arrêt, le flux neutronique au niveau du détecteur mobile (12) corresponde à un comptage compris entre 1 et 100 cp/s ; 5 - la position extérieure est choisie de telle sorte que, quand le réacteur nucléaire (1) fonctionne à pleine puissance, le flux neutronique au niveau du détecteur mobile (12) corresponde à une mesure restant dans une gamme de mesure en mode courant du détecteur mobile (12). 10.- Réacteur selon l'une quelconque des revendications 7 à 9 combiné à la revendication 10 3 ou 4, dans lequel le dispositif de mesure (11) comprend au moins un détecteur fixe (12) et au moins un détecteur mobile (12). 11.- Procédé de pilotage d'un réacteur nucléaire (1) selon la revendication 10, le procédé comprenant les étapes suivantes : - quand le réacteur nucléaire (1) est à l'arrêt ou fonctionne à une puissance inférieure à 15 une première limite, mesurer le flux neutronique émis par le coeur (5) avec le ou chaque détecteur mobile (12), placé en position intérieure ; - quand le réacteur nucléaire (1) fonctionne à une puissance supérieure à la première limite, mesurer le flux neutronique émis par le coeur (5) avec le ou chaque détecteur fixe (12) 20 12.- Procédé de pilotage selon la revendication 11, dans lequel le ou chaque détecteur mobile (12) est déplacé à la position extérieure quand le réacteur nucléaire (1) passe d'une puissance inférieure à une seconde limite à une puissance supérieure à la seconde limite.