Brevet FR3073273A1 (20190510)

REVENDICATIONS1. Installation (1) de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment, cette installation étant munie d'un circuit primaire (3) à l'intérieur duquel circule un liquide technique, tel que de l'eau, et d'une pompe à chaleur (2), cette dernière comprenant un circuit de fluide frigorigène (20) sur lequel sont montés en série, un premier échangeur de chaleur air/fluide frigorigène (21), un compresseur (22), un deuxième échangeur de chaleur fluide frigorigène/liquide technique (23) et un détendeur (24) et cette pompe à chaleur (2) étant disposée à l'extérieur du bâtiment de sorte que son circuit de fluide frigorigène (20) se trouve entièrement à l'extérieur du bâtiment, ledit circuit primaire (3) traversant ledit deuxième échangeur de chaleur (23), un troisième échangeur de chaleur liquide technique/milieu à réchauffer (31) et un circulateur (5), placés à l'intérieur du bâtiment, étant montés sur ce circuit primaire, cette installation étant caractérisée en ce que ledit circuit primaire (3) comprend un module hors-gel (4), placé à l'intérieur du bâtiment et qui comprend un quatrième échangeur de chaleur liquide technique/air (41) et une vanne trois voies (42), cette dernière étant disposée de façon que sa première voie (421) soit raccordée à la sortie (312) du troisième échangeur, que sa deuxième voie (422) soit raccordée à un point de piquage (36) sur la canalisation du circuit primaire reliant ledit deuxième échangeur (23) audit troisième échangeur (31) et que sa troisième voie (423) soit raccordée au point le plus haut (411) dudit quatrième échangeur (41), en ce que ledit quatrième échangeur (41) est disposé plus bas que ledit deuxième échangeur (23), et en ce que ladite vanne à trois voies (42) peut occuper soit une première position, dite "de chauffage", dans laquelle sa première voie (421) communique exclusivement avec sa troisième voie (423), de façon à diriger le liquide technique provenant du deuxième échangeur (23) vers le troisième échangeur (31) et à chauffer ledit milieu à réchauffer, soit une deuxième position, dite "hors gel", dans laquelle sa deuxième voie (422) communique exclusivement avec sa troisième voie (423), de sorte que le liquide technique ne circule plus dans le troisième échangeur (31), mais qu'il circule en boucle, par circulation naturelle, du point le plus haut (411) du quatrième échangeur 12 (41) vers ledit deuxième échangeur (23) puis dudit deuxième échangeur (23) vers le point le plus bas (412) du quatrième échangeur.\n<CLM>\1\tInstallation selon la revendication 1, caractérisée en ce ledit quatrième échangeur de chaleur (41) est un échangeur vertical, de préférence un 5 échangeur tube à ailettes.\n<CLM>\1\tInstallation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que ledit circulateur (5) est disposé entre ledit quatrième échangeur (41) et ledit deuxième échangeur (23).\n<CLM>\1\tInstallation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que ledit 10 circulateur (5) est disposé entre ledit deuxième échangeur (23) et ledit troisième échangeur (31).\n<CLM>\1\tInstallation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit module hors-gel (4) est entouré d'un carter perforé (43), muni d'au moins une ouverture haute (432) et d'au moins une ouverture basse (431), qui 15 permettent la circulation d'air dans ledit carter, autour du quatrième échangeur de chaleur (41), de façon à réaliser l'échange de chaleur avec le liquide technique.\n<CLM>\1\tInstallation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite vanne trois voies (42) est conçue de sorte qu'en cas d'interruption 20 de son alimentation électrique, elle passe automatiquement dans sa position "hors gel".\n<CLM>\1\tInstallation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit deuxième échangeur (23) est entouré d'une enveloppe (230) d'un matériau thernniquennent isolant. 25\n<CLM>\1\tInstallation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit milieu à réchauffer est soit de l'air se trouvant à l'intérieur du bâtiment, soit de l'eau chaude sanitaire, soit de l'eau d'un réseau de chauffage.\n<CLM>\1\tInstallation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce 30 que la pompe à chaleur (2), la vanne à trois voies (42) et le circulateur (5) sont pilotés par une unité centrale (6).