Brevet FR3069648A1 (20190201)

REVENDICATIONS1. Procédé d'estimation de l'état de santé (SOH) d'une source de stockage d'énergie électrique (23), caractérisé en ce que ledit procédé comporte les étapes suivantes : décharge (50) de ladite source de stockage d'énergie électrique (23) d'une quantité d'énergie prédéterminée (Qe) alors que ladite source (23) est chargée ; mesure (51) d'une tension à vide (OCV) de ladite source de stockage d'énergie électrique (10) ; comparaison (52) entre ladite tension à vide (OCV) et une valeur seuil (Vs) ; et estimation de l'état de santé (SOH) en fonction de ladite comparaison (52).\n<CLM>\1\tProcédé d'estimation de l'état de santé (SOH) d'une source de stockage d'énergie électrique (23) selon la revendication 1, dans lequel l'état de santé (SOH) est estimé selon la condition suivante : si ladite tension à vide (OCV) est supérieure à ladite valeur seuil (Vs), estimation (53) que l'état de santé (SOH) de la source de stockage d'énergie électrique (23) est satisfaisant ; et si ladite tension à vide (OCV) est inférieure à la valeur seuil (Vs), estimation (54) que l'état de santé (SOH) de la source de stockage d'énergie électrique (23) est insatisfaisant.\n<CLM>\1\tProcédé d'estimation de l'état de santé (SOH) d'une source de stockage d'énergie électrique (23) selon la revendication 2, dans lequel ladite quantité d'énergie prédéterminée (Qe) est obtenue en fonction d'un seuil limite d'état de santé (SOHs) pour lequel ladite source de stockage d'énergie électrique (23) est considérée comme satisfaisante, selon la relation suivante : Qe = A* SOHs avec SOHs correspondant au seuil limite d'état de santé ; et A correspondant à une constante déterminée expérimentalement. 16\n<CLM>\1\tProcédé d'estimation de l'état de santé (SOH) d'une source de stockage d'énergie électrique (23) selon la revendication 1, dans lequel l'état de santé (SOH) est estimé en effectuant plusieurs phases de : décharge (50) de ladite source de stockage d'énergie électrique (23) d'une 5 quantité d'énergie prédéterminée (Qe) alors que ladite source (23) est chargée ; et mesure (51) d'une tension à vide (OCV) de ladite source de stockage d'énergie électrique (23) ; les deux phases étant réalisées avec des quantités d'énergie (Qe) différentes de 10 sorte à déterminer la quantité d'énergie (Qe) pour laquelle ladite tension à vide (OCV) correspond à ladite valeur seuil (Vs) ; l'état de santé (SOH) étant obtenu (55) en fonction de la quantité d'énergie (Qe) déterminée. 15\n<CLM>\1\tProcédé d'estimation de l'état de santé (SOH) d'une source de stockage d'énergie électrique (23) selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel lesdites étapes de décharge (50) de la source de stockage d'énergie électrique (23) et de mesure (51) de ladite tension à vide (OCV) sont réalisées après un temps de relaxation de ladite source de stockage d'énergie électrique (23) pour lequel ladite source de 20 stockage d'énergie électrique (23) n'est pas sollicitée ni chargée.\n<CLM>\1\tProcédé d'estimation selon la revendication 5, dans lequel ledit temps de relaxation est supérieur à 1h30. 25\n<CLM>\1\tCommutateur réseau (10) comprenant : - une entrée (15) de tension alternative, - une pluralité de connecteurs (16a-16e), au moins un connecteur (16a-16e) intégrant un fil d'alimentation électrique (28) non utilisé pour transmettre les données et isolé électriquement des autres fils du câble utilisés pour 30 transmettre les données, - un convertisseur de tension (18) apte à transformer une tension alternative de l'entrée (15) en une tension continue (25), et 17 une alimentation de secours (14) comportant une source de stockage d'énergie électrique (23) connectée à la tension continue (25) et configurée pour alimenter le commutateur réseau (10) lorsque l'entrée (15) de tension alternative n'est pas alimentée, 5 caractérisé en ce que le commutateur réseau (10) comporte en outre un système de commande (21) configuré pour mettre en oeuvre un procédé d'estimation de l'état de santé (SOH) de ladite source de stockage d'énergie électrique (23) selon l'une des revendications 1 à\n<CLM>\1\t10\n<CLM>\1\tCommutateur réseau selon la revendication 7, dans lequel ledit commutateur réseau (10) comporte des moyens de déconnexion (24) de la source de stockage d'énergie électrique (23) de la tension continue (25) commandés par ledit système de commande (21). 15\n<CLM>\1\tCommutateur réseau selon la revendication 7 ou 8, dans lequel ledit commutateur réseau (10) comporte un circuit de mesure (26) de la tension à vide (OCV) de la source de stockage d'énergie électrique (23) connecté entre ladite source de stockage d'énergie électrique (23) et la tension continue (25). 20\n<CLM>\1\tCommutateur réseau selon l'une des revendications 7 à 9, dans lequel ledit commutateur réseau (10) comporte des moyens de supervision (Pa) de l'entrée (15) de tension alternative, le système de gestion (21) étant configuré pour détecter en temps réel une interruption de l'entrée (15) de tension alternative de sorte à connecter ladite source de stockage d'énergie électrique (23) lorsque ladite 25 source de stockage d'énergie électrique (23) est déconnectée de la tension continue (25).