Brevet FR3070770A1 (20190308)

REVENDICATIONS1. Station météorologique (ST) destinée à être installée sur le toit d'un bâtiment (B), ce bâtiment comprenant une installation (INST) de commande automatisée des conditions de confort et/ou de sécurité dans le bâtiment, la station comprenant : - un boîtier supérieur (30) muni d'un couvercle (32) au moins partiellement translucide ; - un circuit imprimé (22) s'étendant dans un plan (P) sous le couvercle translucide; la station météorologique (ST) étant caractérisée - en ce qu'elle comprend une pluralité de capteurs de radiation solaire verticale (23) répartis sur une surface (221) du circuit imprimé (22) tournée vers le couvercle (32), et - en ce que les différents capteurs de radiation solaires verticale (23) comprennent chacun une surface active (23A) faisant face à une direction discrète (D23), dite direction normale de radiation, chaque direction normale de radiation étant normale à un axe (V) perpendiculaire au plan (P) du circuit imprimé (22).\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprend un capteur de radiation globale (25) positionné au centre (220) du circuit imprimé (22).\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon la revendication2, caractérisée en ce que le capteur de radiation globale (25) est positionné, au droit d'un guide de lumière (34) supporté par le couvercle (32) du boîtier supérieur (30).\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend une pluralité de capteurs d'éclairement vertical (24) répartis sur le bord extérieur (22E) de la surface (221) du circuit imprimé (22) tournée vers le couvercle (32), et 25 en ce que les différents capteurs d'éclairement vertical (24) comprennent chacun une surface active (24A) faisant face à une direction discrète (D24), dite direction normale d'éclairement, chaque direction normale d'éclairement étant normale à l'axe (V) 5 perpendiculaire au plan (P) du circuit imprimé (22).\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que les capteurs de radiation solaire verticale (23) et les capteurs d'éclairement vertical (24) sont combinés, de préférence en 10 étant intégrés par paire à un même composant électronique (27) ou en étant disposés par paire (P) sur le circuit imprimé (22).\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que les directions normales discrètes de radiation 15 (D23) et les directions normales discrètes d'éclairement (D24) sont décalées angulairement les unes par rapport aux autres, autour de l'axe (V) perpendiculaire au plan (P) du circuit imprimé (22).\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon l'une des revendications précédentes, 20 caractérisée en ce que chaque capteur de radiation solaire verticale (23) est composé de plusieurs surfaces actives.\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les capteurs de radiation solaire verticale (23) 25 sont au nombre de huit et répartis régulièrement sur le circuit imprimé (22).\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le circuit imprimé est en forme de disque. 30\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend un pied (40) creux, supportant le boîtier supérieur (30) et intégrant un conduit (44) pour un 26 câble électrique (45) d'alimentation de composants supportés par le circuit imprimé (22). 5\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend un dispositif d'orientation, tel qu'une boussole ou une graduation.\n<CLM>\1\tStation météorologique (ST) selon l'une des revendications 10 précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens matériels et logiciels adaptés à récupérer l'information fournie par un ou plusieurs capteurs et à fournir une valeur de radiation verticale pour une orientation donnée correspondant à une façade (F) du bâtiment. 15\n<CLM>\1\tInstallation (INST) de commande automatisée des conditions de confort et/ou de sécurité dans un bâtiment (B), l'installation comprenant un réseau (NTW) et des équipements électriques (EE) équipant des zones (Z) ou des façades (F) du bâtiment (B) et raccordés au réseau (NTW), caractérisée en ce qu'elle comprend une station météorologique (ST) 20 selon l'une des revendications précédentes, installée sur un toit du bâtiment (B), raccordée au réseau (NTW) et apte à déterminer une valeur de radiation verticale correspondant à l'orientation d'au moins une façade (F) du bâtiment. 25\n<CLM>\1\tMéthode de configuration d'une station météorologique (ST) selon l'une des revendications 1 à 10, comprenant au moins une étape de détermination de l'orientation de la station météorologique (ST) et une étape d'affectation d'un ou plusieurs capteurs (23,\n<CLM>\1\tà une orientation donnée. 30\n<CLM>\1\tMéthode de configuration d'une station météorologique (ST) selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle comprend une étape de paramétrage d'une ou plusieurs caractéristiques des capteurs (23, 24).35