Brevet FR3074264A1 (20190531)

REVENDICATIONS1. Système de chauffage d'eau sanitaire comportant : - une source thermique (4) apte à chauffer un liquide caloporteur, cette source 5 thermique comportant une entrée (12) pour recevoir le liquide caloporteur à chauffer et une sortie (10) pour délivrer le liquide caloporteur chauffé, - une boucle (6;\n<CLM>\1\td'eau chaude sanitaire comportant : - une pompe (26) apte à faire circuler en boucle l'eau chaude sanitaire dans cette boucle, 10 - un échangeur thermique (20) d'appoint apte à maintenir la température de l'eau chaude sanitaire qui circule dans la boucle à une température supérieure à une température Tmin-ECS prédéterminée par échange thermique avec le liquide caloporteur chauffé, cet échangeur thermique comportant à cet effet une entrée primaire (30) raccordée à la sortie de la source thermique et une 15 sortie primaire (34) par laquelle s'évacue le liquide caloporteur chaud après qu'il ait réchauffé l'eau chaude sanitaire de la boucle, - au moins un point (40) de soutirage par l'intermédiaire duquel l'eau chaude sanitaire peut être soutirée de la boucle par un usager, et - une entrée (41) par l'intermédiaire de laquelle de l'eau sanitaire pré-chauffée 20 peut être introduite dans cette boucle pour compenser l'eau chaude sanitaire soutirée par l'usager, - un réservoir (88 ; 252;\n<CLM>\1\tapte à stocker le liquide caloporteur chaud évacué par l'intermédiaire de la sortie primaire de l'échangeur thermique d'appoint, ce réservoir comportant au moins un piquage haut (86, 96, 110 ;\n<CLM>\1\tet au moins un piquage bas 25 (100, 102 ;\n<CLM>\1\tpermettant de soutirer directement le liquide caloporteur stocké dans, respectivement, une partie haute et une partie basse de ce réservoir, ledit au moins un piquage haut étant raccordé à la sortie primaire (34) de l'échangeur d'appoint et ledit au moins un piquage bas étant raccordé à l'entrée (12) de la source thermique, - un échangeur thermique (50) de préchauffage apte à préchauffer de l'eau sanitaire 30 froide, par échange thermique avec le liquide caloporteur stocké dans la partie haute du réservoir, avant de l'injecter dans la boucle d'eau chaude sanitaire par l'intermédiaire de son entrée (41), cet échangeur thermique de préchauffage comportant à cet effet une entrée primaire (52) et une sortie primaire (54) raccordées, respectivement, auxdits au moins un piquages haut et bas du réservoir, 35 - un conduit (74;\n<CLM>\1\tde dérivation apte à dévier au moins une partie du liquide caloporteur évacué par la sortie primaire (34) de l'échangeur thermique d'appoint pour l'amener à l'entrée de la source thermique sans passer par l'intermédiaire du réservoir, caractérisé en ce que le système comporte également: 40 - un appareillage (130) de mesure d'une grandeur physique représentative du volume de liquide caloporteur chaud actuellement stocké dans le réservoir, - une première vanne (76; 290;\n<CLM>\1\tcommandable de dérivation apte à ajuster le 21 débit dans le conduit de dérivation, - une unité électronique (90) de commande de la première vanne de dérivation configurée pour : - acquérir les mesures de l'appareillage de mesure, et - commander, en fonction des mesures acquises, la première vanne de dérivation pour accroître le débit dans le conduit de dérivation lorsque le volume de liquide caloporteur chaud stocké dépasse un premier seuil prédéterminé strictement inférieur au volume maximal de liquide caloporteur stockable dans ce réservoir.\n<CLM>\1\tSystème selon la revendication 1, dans lequel l'unité de commande (90) est également configurée pour commander, en fonction des mesures acquises, la première vanne (76) de dérivation pour diminuer le débit dans le conduit de dérivation lorsque le volume de liquide caloporteur chaud stocké tombe en-dessous d'un deuxième seuil prédéterminé positif.\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, la première vanne de dérivation comporte : - une entrée (80) raccordée à la sortie primaire de l'échangeur thermique d'appoint, 20 - une première sortie (82) raccordée à une extrémité du conduit de dérivation, et - une seconde sortie (84) raccordée au piquage haut du réservoir, cette première vanne étant apte à répartir en fonction d'une commande de l'unité de commande, entre les première et seconde sorties, la totalité du liquide caloporteur entrant par son entrée. 25\n<CLM>\1\tSystème selon la revendication 3, dans lequel le conduit (74) de dérivation raccorde la première sortie (82) de la première vanne de dérivation : - à l'entrée primaire (52) de l'échangeur thermique de préchauffage, ou - à l'entrée (12) de la source thermique sans passer par l'intermédiaire de l'échangeur 30 thermique de préchauffage et sans passer par l'intermédiaire du réservoir.\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel : - le système comporte : - un conduit (112) d'alimentation directe du réservoir en liquide caloporteur 35 chaud qui raccorde la sortie de la source thermique audit au moins un piquage haut du réservoir, sans passer par l'intermédiaire de l'échangeur thermique d'appoint, et - une vanne commandable (114) d'alimentation directe du réservoir en liquide caloporteur chaud apte à ajuster le débit dans le conduit d'alimentation directe 40 du réservoir en liquide caloporteur chaud, et - l'unité de commande est configurée pour commander, en fonction des mesures acquises, la vanne (114) d'alimentation directe du réservoir en liquide caloporteur 22 chaud de manière à accélérer le débit de liquide caloporteur chaud introduit dans le réservoir par l'intermédiaire du conduit d'alimentation directe du réservoir en liquide caloporteur chaud sans modifier le débit du liquide caloporteur chaud évacué par la sortie primaire de l'échangeur thermique d'appoint. 5\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel : - l'échangeur thermique (50) de préchauffage comporte une sortie secondaire (58) raccordée à la boucle d'eau chaude sanitaire et par laquelle est évacuée l'eau sanitaire préchauffée par l'échangeur thermique de préchauffage, et le système 10 comporte : - un conduit (120) d'alimentation directe de l'échangeur thermique de préchauffage en liquide caloporteur chaud qui raccorde la sortie (10) de la source thermique à l'échangeur thermique de préchauffage sans passer à travers l'échangeur thermique d'appoint et sans passer à travers le réservoir, 15 - une vanne commandable (122) d'alimentation directe de l'échangeur thermique de préchauffage en liquide caloporteur chaud apte à réduire et, en alternance, à augmenter le débit dans le conduit d'alimentation directe de l'échangeur thermique de préchauffage en liquide caloporteur chaud, - une sonde (126) de température apte à mesurer la température de l'eau sanitaire 20 évacuée par l'intermédiaire de la sortie secondaire (58) de l'échangeur thermique de préchauffage, et - une unité électronique (124) de commande de cette vanne d'alimentation directe de l'échangeur thermique de préchauffage en liquide caloporteur chaud, cette unité de commande étant configurée pour commander cette vanne en fonction de la 25 température mesurée par la sonde de température qui mesure la température de l'eau sanitaire évacuée par la sortie secondaire de l'échangeur thermique de préchauffage et d'une consigne pour cette température.\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le 30 système comporte : - un circuit (202) de chauffage de locaux, ce circuit comportant : - une pompe (209) apte à faire circuler en boucle un liquide de chauffage dans ce circuit de chauffage, et - un échangeur thermique (204) apte à maintenir la température du liquide de 35 chauffage qui circule dans ce circuit à une température supérieure à une température Tmin-ch prédéterminée par échange thermique avec le liquide caloporteur chauffé, cet échangeur thermique comportant à cet effet une entrée primaire raccordée à la sortie (10) de la source thermique et une sortie primaire, par laquelle s'évacue le liquide caloporteur chaud après qu'il ait 40 réchauffé le liquide de chauffage de la boucle de chauffage, - au moins un radiateur (208) apte à chauffer l'air d'une pièce à partir du liquide de chauffage qu'il traverse, 23 - une seconde vanne (212) de dérivation comportant : - une entrée (220) raccordée à la sortie primaire de l'échangeur thermique du circuit de chauffage, - une première sortie (224) raccordée audit au moins un piquage haut du 5 réservoir, et - une seconde sortie (222) raccordée au conduit de dérivation, cette seconde vanne de dérivation étant apte à répartir entre ses première et seconde sorties la totalité du liquide caloporteur entrant par son entrée dans des proportions variables en fonction de la commande de l'unité de 10 commande, et - l'unité de commande est également configurée pour commander, en fonction des mesures acquises, la seconde vanne de dérivation pour accroître le débit dans le conduit de dérivation lorsque le volume de liquide caloporteur chaud stocké dans le réservoir dépasse le premier seuil prédéterminé ou un troisième seuil prédéterminé. 15\n<CLM>\1\tSystème selon la revendication 7, dans lequel, l'unité de commande est également configurée pour commander, en fonction des mesures acquises, la seconde vanne (212) de dérivation pour diminuer le débit dans le conduit de dérivation lorsque le volume de liquide caloporteur chaud stocké tombe en dessous du deuxième seuil prédéterminé ou en dessous d'un quatrième seuil prédéterminé positif.\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel, l'appareillage (130) de mesure comporte au moins une sonde haute (132), une sonde intermédiaire (136) et une sonde basse (134) de température aptes à mesurer la température du liquide caloporteur stocké à l'intérieur, respectivement, de la partie haute, d'une partie intermédiaire et de la partie basse du réservoir, la partie intermédiaire du réservoir étant située entre les parties haute et basse du réservoir.\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le réservoir (88 ; 252 ;\n<CLM>\1\test en permanence entièrement rempli de liquide caloporteur de sorte que lorsqu'un volume de liquide caloporteur est introduit dans le réservoir par l'intermédiaire dudit au moins un piquage haut, un volume identique de liquide caloporteur est soutiré par l'intermédiaire dudit au moins un piquage bas et vice versa.\n<CLM>\1\tProcédé de commande d'un système de chauffage conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le procédé comporte : - l'acquisition (140) des mesures de l'appareillage de mesure, et - la commande (166, 168), en fonction des mesures acquises, de la première vanne de dérivation pour accroître le débit dans le conduit de dérivation lorsque le volume de liquide caloporteur chaud stocké dépasse un premier seuil prédéterminé 24 strictement inférieur au volume maximal de liquide caloporteur stockable dans ce réservoir.\n<CLM>\1\tUnité électronique de commande d'une vanne de dérivation pour la réalisation 5 d'un système de chauffage conforme à une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que cette unité électronique de commande est configurée pour : - acquérir des mesures de l'appareillage de mesure, et - commander, en fonction des mesures acquises, la première vanne de dérivation pour accroître le débit dans le conduit de dérivation lorsque le volume de liquide 10 caloporteur chaud stocké dépasse un premier seuil prédéterminé strictement inférieur au volume maximal de liquide caloporteur stockable dans ce réservoir.\n<CLM>\1\tSupport d'enregistrement d'informations lisibles par une unité électronique de commande conforme à la revendication 12, caractérisé en ce que le support 15 comporte les instructions nécessaires à l'exécution d'un procédé de commande conforme à la revendication 11, lorsque ces instructions sont exécutées par l'unité électronique de commande.