Brevet FR3070753A1 (20190308)

REVENDICATIONS1. Système de ventilation naturelle (10) avec stockage d'énergie thermique pour le chauffage et/ou le rafraîchissement d'un bâtiment (B), caractérisé en ce qu'il comporte : - des ventelles (2) mobiles, pivotantes autour d'axes parallèles, depuis une position « ouverte » permettant l'écoulement d'air jusqu'à une position « fermée » dans laquelle les ventelles (2) se rejoignent pour empêcher tout écoulement d'air, l'actionnement des ventelles (2) permettant la mise en service ou l'arrêt de la ventilation naturelle, - un ou plusieurs dispositifs d'échange thermique air/médium caloporteur (3), recevant l'air de ventilation en provenance des ventelles (2), et comportant un medium caloporteur (4) apte à permettre le stockage d'énergie thermique, - un ou plusieurs émetteurs thermiques (6) capables de restituer l'énergie thermique stockée en fonction des besoins temporel et géographique en chauffage et/ou rafraîchissement du bâtiment (B).\n<CLM>\1\tSystème selon la revendication 1, caractérisé en ce que les ventelles (2) comprennent sur au moins l'une de leurs faces opposées, notamment sur les deux faces, un matériau de stockage d'inertie, notamment un matériau à changement de phase (MCP).\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le medium caloporteur (4) du ou des dispositifs d'échange thermique air/médium caloporteur (3) comporte un matériau de stockage d'inertie, notamment un matériau à changement de phase (MCP), et/ou un fluide caloporteur, notamment de l'eau, chargé ou non en matériau à changement de phase (MCP). 16\n<CLM>\1\tSystème selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le matériau de stockage d'inertie est un matériau à changement de phase (MCP) et en ce que la température de fusion du matériau à changement de phase (MCP) est comprise entre 20 et 30°C, notamment entre 24 et 25°C. 5\n<CLM>\1\tSystème selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que le ou les émetteurs thermiques (6) sont intégrés aux dispositifs d'échange thermique air/médium caloporteur (3). 10\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le medium caloporteur (4) du ou des dispositifs d'échange thermique air/médium caloporteur (3) comporte un fluide caloporteur, et en ce que le ou les émetteurs thermiques comportent un réseau de canalisations (6) transportant le fluide caloporteur, ce réseau de canalisations (6) reliant le ou les dispositifs d'échange 15 thermique air/médium caloporteur (3) à un dispositif de stockage d'énergie thermique externe (7) de fluide caloporteur.\n<CLM>\1\tSystème selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ou les dispositifs d'échange thermique air/médium caloporteur 20 (3) comportent des ventelles (2) pour la ventilation naturelle du bâtiment (B).\n<CLM>\1\tProcédé de contrôle du fonctionnement d'un système de ventilation naturelle (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte l'étape consistant à ouvrir ou à fermer les ventelles (2) en fonction de la 25 température extérieure (Text) au bâtiment (B) et de la température ambiante (Tamb) de la zone du bâtiment (B) à réchauffer et/ou à rafraîchir.\n<CLM>\1\tProcédé selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il est appliqué à un système de ventilation (10) selon la revendication 6 ou 7, et en ce qu'il comporte l'étape consistant à autoriser ou arrêter la circulation de fluide caloporteur dans le réseau 17 de canalisations (6) en fonction de la température ambiante (Tamb) de la zone du bâtiment (B) à réchauffer et/ou à rafraîchir, de la température du fluide caloporteur (Tfluide), de la température extérieure (Text) et d'une température de consigne (Tconsigne) prédéterminée. 5