Brevet FR3071165A1 (20190322)

REVENDICATIONS1. Dispositif de sécurité incendie (1) du volume d'une enceinte, comprenant o au moins un connecteur d'interface de flux (7) qui débouche dans le volume de l'enceinte, o des moyens de prélèvement de fumée et/ou de gaz dans le volume de l'enceinte, o un poste centralisé de sécurité incendie (2) comportant un réservoir d'agent extincteur, un détecteur de fumée (5) et un 10 détecteur de gaz (4) associés aux moyens de prélèvement de fumée et/ou de gaz, et des moyens d'injection sous pression de l'agent extincteur, o des moyens de communication fluidique s'étendant entre ledit connecteur d'interface de flux (7) et le poste centralisé (2) 15 caractérisé en ce que les moyens de mise en communication fluidique comprennent une seule canalisation (6) pour assurer d'une part le transfert de fluide entre les moyens de prélèvement de fumée et/ou de gaz dans le volume de l'enceinte et le détecteur de fumée (5) et le détecteur de gaz (4) placés dans le poste centralisé de sécurité 20 incendie (2) et d'autre part le transfert d'agent extincteur du réservoir d'agent extincteur (3) vers le connecteur d'interface de flux (7). 25\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon la revendication 1, dans lequel le poste centralisé (2) comporte au moins deux branches de canalisations, une première branche (61) comportant un clapet antiretour (33) et un réservoir (3) d'agent extincteur sous pression, une deuxième branche (62) comportant un clapet bidirectionnel (31), le 30 détecteur de gaz (4) et le détecteur de fumée (5), le clapet bidirectionnel (31) étant configuré pour permettre la circulation de 26 fluide dans les deux sens et bloquer la circulation de fluide dans un sens lorsque la pression de celui-ci dépasse un certain seuil.\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le connecteur d'interface de flux (7) comporte o un pulvérisateur de connecteur d'interface de flux (12), o un adaptateur fluidique de pulvérisateur (13), reliant le pulvérisateur (12) à la canalisation (6) o les moyens de prélèvement de fumée et ou de gaz dans l'enceinte, ces moyens comportant un sélecteur de flux (14) lié à l' adaptateur fluidique (13) de pulvérisateur ou à la canalisation (6), configuré pour permettre le passage de fluides dans les deux sens et alternativement bloquer le passage d'un fluide dans un sens.\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le connecteur d'interface de flux (7) comporte au moins un élément d'obstruction (30) configuré pour obstruer le pulvérisateur (12) de connecteur d'interface de flux (7) tant que certaines grandeurs physiques auxquelles est soumis l'élément d'obstruction (30) n'atteignent pas un certain seuil.\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon la revendication 4, dans lequel le connecteur d'interface de flux (7) est direct et que l'élément d'obstruction (30) comporte au moins un bouchon (302) ou un capuchon (303) configurés pour être éjectés par la pression qui leur est appliquée par l'agent extincteur lorsque celui-ci est injecté.\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon la revendication 4, dans lequel le connecteur d'interface de flux (7) est automatique et que l'élément d'obstruction (30) comporte au moins un bulbe 27 thermosensible (301) configuré pour éclater et libérer l'agent extincteur lorsqu'il est soumis à une température prédéfinie.\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon l'une des revendications 3 à 5 6, dans lequel le sélecteur de flux (14) comporte : o un port avant (160) et o un port arrière (170) mis en communication fluidique par une canalisation avant (18) et une canalisation arrière (19), les canalisations (18,\n<CLM>\1\tdébouchant io dans une chambre centrale (20), la chambre centrale (20) comportant un clapet (21) relié à un élément élastique (25) prenant appui sur un arrêt axial arrière (26) au niveau d'un des ports (16, 17), l'élément élastique (25) exerçant un effort de rappel tendant à éloigner le clapet (21) de l'ouverture (16,\n<CLM>\1\tau niveau de laquelle 15 l'élément élastique (25) prend appui, l'élément élastique (25) étant configuré pour être comprimé au-delà d'un certain niveau de pression exercé par un fluide sur le clapet (21) dans le sens de compression de l'élément élastique (25), provoquant l'obstruction d'une des canalisations (18,\n<CLM>\1\tpar le clapet (21) et interrompant le passage 20 du fluide dans le sélecteur de flux (14).\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon la revendication 7, dans lequel le sélecteur de flux (14) comporte un port avant (160) en interface avec l' adaptateur fluidique (13) du connecteur d'interface 25 de flux (7) ou directement avec la canalisation (6), un port arrière (170) en interface avec le milieu extérieur au dispositif, le port arrière (170) comportant l'arrêt axial arrière (26) permettant à l'élément élastique (25) de prendre appui, le clapet (21) étant ainsi configuré pour obstruer le sélecteur de flux (14) lorsque la pression dans la 30 canalisation (6) dépasse un certain seuil.\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon l'une des revendications 3 à 8, dans lequel au moins un sélecteur de flux (14) comporte un 28 limiteur de flux (41) configuré pour qu'un débit d'air identique soit prélevé depuis chacun des sélecteurs de flux (14) pendant une phase d'aspiration d'air depuis l'enceinte (10). 5 10.Dispositif de sécurité incendie (1) selon l'une des revendications 7 à 9, dans lequel le clapet (21) est de forme cylindrique, comportant : o une paroi latérale (23), o un fond (24) sur lequel est fixé l'élément élastique (25), o une cavité borgne (22) cylindrique, 10 o une pluralité de perçages latéraux (28) traversant sa paroi latérale (23) et mettant en communication fluidique la cavité borgne (22) et la chambre centrale (20) du sélecteur de flux (14), et en ce que la paroi latérale (23) du clapet (21) coopère avec la 15 canalisation avant (18), de telle manière que lorsque le clapet (21) est en position ouverte le fluide ne peut emprunter que les perçages latéraux (28) du clapet (21) pour circuler de l'ouverture arrière (170) à l'ouverture avant (160) , et lorsque le clapet (21) est en position fermée il obstrue la canalisation arrière (19) du sélecteur de flux (14) 20 de sorte à bloquer le transfert de fluides entre les ports avant (160) et arrière (170) et inversement.\n<CLM>\1\tDispositif de sécurité incendie (1) selon l'une des revendications 2 à 10, dans lequel le poste centralisé (2) comporte en outre une branche 25 secondaire de canalisations, cette branche secondaire de canalisations comportant un raccord rapide (32) configuré pour permettre l'injection de gaz sous pression depuis l'extérieur du poste centralisé (2) dans les canalisations (6), le clapet anti-retour (31) étant configuré pour empêcher un fluide de remonter le long de la 30 première branche (61) de canalisations principale vers le réservoir (3) d'agent extincteur. 29 12.Dispositif de sécurité incendie (1) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le dispositif (1) comporte une pluralité de lignes de protection (11) reliées au poste centralisé (2), une ligne de protection (11) comportant une unique canalisation (6) sur laquelle 5 sont montés une pluralité de connecteurs d'interface de flux (7). 13.Environnement modulaire équipé d'un dispositif de sécurité incendie (1) selon l'une des revendications précédentes, l'environnement modulaire comportant une pluralité de modules (10), caractérisé en 10 ce que chaque module (10) comporte au moins un connecteur d'interface de flux (7), et en ce que deux connecteurs d'interface de flux (7) d'un même module (10) n'appartiennent pas à la même ligne de protection (11). 15 14.Procédé de sécurité incendie d'au moins une enceinte au moyen d'un dispositif sécurité incendie (1) selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comporte au moins deux étapes : - une étape de détection, au cours de laquelle le dispositif sécurité incendie (1) aspire de l'air contenu dans l'enceinte (10) à travers le 20 ou les sélecteurs de flux (14) du ou des connecteurs d'interface de flux (7), l'air étant ensuite acheminé par une canalisation associée (6) à un détecteur de fumée (5) et/ou de gaz (4) dans le poste centralisé (2), l'air y étant analysé par le détecteur de fumée (5) et/ou de gaz (4) ; 25 - une étape de protection incendie, déclenchée par la détection de de fumée dans l'air analysé dans le poste centralisé (2), au cours de laquelle le détecteur de gaz (4) et/ou de fumée (5) provoque l'injection d'un agent extincteur dans la canalisation (6), depuis le poste centralisé (2) jusqu'au connecteur d'interface de flux (7).