Brevet FR3066803A1 (20181130)

REVENDICATIONS1. Bloc robinet de distribution de gaz (5) comprenant : - un corps de robinet (1) comprenant un passage interne de gaz (4), - un dispositif-indicateur électronique (3) à afficheur digital, et - un élément de liaison (2) comprenant un canal interne (6), ledit élément de liaison (2) étant interposé entre ledit dispositif-indicateur électronique (3) et le corps de robinet (1), et solidarisant mécaniquement ledit dispositif-indicateur électronique (2) audit corps de robinet (1), caractérisé en ce que ledit dispositif-indicateur électronique (3) est conçu pour se désolidariser dudit corps de robinet (1) en cas de choc sur ledit dispositif-indicateur électronique (3).\n<CLM>\1\tBloc robinet selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le dispositif- indicateur électronique (3) est configuré pour indiquer au moins une donnée physique relative à un gaz distribué par le corps de robinet (1), de préférence la donnée physique est une valeur de pression ou d'autonomie.\n<CLM>\1\tBloc robinet selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif-indicateur électronique (3) comprend au moins un capteur, au moins une carte électronique reliée audit au moins un capteur et au moins une source de courant électrique alimentant électriquement au moins ladite carte électronique.\n<CLM>\1\tBloc robinet selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit dispositif-indicateur électronique (3) est formé d'au moins un matériau fragile apte à se rompre en cas de choc sur ledit dispositif-indicateur électronique (3) de manière à engendrer une désolidarisation dudit dispositif-indicateur électronique (3) dudit élément de liaison (2). 3066803 9\n<CLM>\1\tBloc robinet selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit dispositif-indicateur électronique (3) est conçu et conformé pour se déboiter ou se décoller dudit élément de liaison (2) en cas de choc sur ledit dispositif-indicateur électronique (3) de manière à engendrer une désolidarisation dudit dispositif-indicateur 5 électronique (3) dudit élément de liaison (2).\n<CLM>\1\tBloc robinet selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un capteur de pression est agencé sur ou intégré au dispositif-indicateur électronique (3) pour mesurer la pression du gaz dans le passage interne de gaz (4) et/ou le canal 10 interne (6).\n<CLM>\1\tBloc robinet selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit dispositif-indicateur électronique (3) est un manomètre ou un indicateur d'autonomie. 15\n<CLM>\1\tBloc robinet selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit dispositif-indicateur électronique (3) comprend un canal interne (6) en communication fluidique avec le passage interne de gaz (4) du corps de robinet (1). 20\n<CLM>\1\tBloc robinet selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un système de détente de gaz intégré (RDI) au corps de robinet (1).\n<CLM>\1\tRécipient de gaz (10), en particulier une bouteille de gaz, comprenant un volume de stockage interne et un bloc robinet (5) avec au moins un passage interne de gaz (4) 25 en communication fluidique avec ledit volume de stockage interne, caractérisé en ce que le bloc robinet (5) est selon l'une des revendications précédentes.\n<CLM>\1\tUtilisation d'un bloc robinet (5) selon l'une des revendications 1 à 9 ou d'un récipient de gaz (10) selon la revendication 8 pour distribuer un gaz ou un mélange 30 gazeux.