Brevet FR3044395A1 (20170602)
REVENDICATIONS1. Échangeur de chaleur (10) comprenant : - une cavité principale (6) d'échange, prévue pour recevoir la circulation d'un premier fluide (F1) destiné à y être 5 refroidi et/ou condensé, - une multitude de tubes (3), s'étendant selon un axe longitudinal (X), agencés dans la cavité principale, destinés à recevoir la circulation d'un deuxième fluide (F2) qui prélève des calories et les restitue à distance de 10 l'échangeur de chaleur, - une première plaque tubulaire (1) sur laquelle les premières extrémités des tubes sont encastrées, - une deuxième plaque tubulaire (2) sur laquelle les deuxièmes extrémités des tubes sont encastrées, 15 - chaque plaque tubulaire (1,2) étant fixée à une armature (61,62), les deux armatures délimitant axialement la paroi longitudinale (60,64,65) de la cavité, - au moins un cadre de renfort (4) fixé à une des armatures (62) et plaqué contre la zone périphérique (22) de la 20 plaque tubulaire, du côté extérieur par rapport à la cavité.\n<CLM>\1\tÉchangeur de chaleur selon la revendication 1, dans lequel le cadre de renfort est fixé contre la plaque 25 tubulaire sans perçage réalisé dans la plaque tubulaire.\n<CLM>\1\tÉchangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 2, dans lequel le deuxième fluide (F2) est de l'eau de mer et les tubes sont réalisés en titane. 30\n<CLM>\1\tÉchangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la plaque tubulaire est soudée sur l'armature, et le cadre de renfort recouvre le cordon de soudure (8). 35\n<CLM>\1\tÉchangeur de chaleur selon la revendication 1 à 4, dans 3044395 15 lequel il est prévu des joints d'étanchéité (47,48) contraints par le placage du cadre de renfort contre la zone périphérique (22) de la plaque tubulaire.\n<CLM>\1\tÉchangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 2, dans lequel le cadre de renfort (4) est réalisé en inox, alors que la plaque tubulaire est en Cupro-Alu.\n<CLM>\1\tÉchangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 10 5, dans lequel le cadre de renfort est plat avec une épaisseur constante, et est réalisé d'un seul tenant.\n<CLM>\1\tÉchangeur de chaleur selon la revendication 3, dans lequel le cadre de renfort a une épaisseur d'au moins 20 15 mm.\n<CLM>\1\tÉchangeur de chaleur selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel le cadre de renfort est réalisé en plusieurs morceaux assemblés sur le site final de l'échangeur de 20 chaleur, avec de préférence interposition de joints auxiliaires (48) entre les morceaux.\n<CLM>\1\tMéthode de réparation d'un échangeur de chaleur comprenant : 25 - une cavité principale d'échange (6), prévue pour recevoir la circulation d'un premier fluide (F1) destiné à y être refroidi et condensé - une multitude de tubes (3), s'étendant selon un axe longitudinal (X), agencés dans la cavité principale, 30 destinés à recevoir la circulation d'un deuxième fluide (F2) qui prélève des calories et les restitue à distance de l'échangeur de chaleur, - une première plaque tubulaire (1) sur laquelle les premières extrémités des tubes sont encastrées, 35 - une deuxième plaque tubulaire (2) sur laquelle les deuxièmes extrémités des tubes sont encastrées, 3044395 16 - un espace collecteur aval (52) délimité par une boîte à eau (72) et la deuxième plaque tubulaire (2), la boîte à eau (72) et la deuxième plaque tubulaire étant fixés sur une armature d'extrémité (62), respectivement par des 5 boulons (5) et par une soudure (8), la méthode comprenant les étapes : - démonter la boite à eau (72) et l'écarter de l'échangeur d'une distance comprise entre 0,2 m et 1 m, - fournir et amener un cadre de renfort (4), - plaquer le cadre de renfort contre l'armature (62) et sur la zone périphérique extérieure (22) de la plaque tubulaire (2), - rapprocher la boite à eau, - reposer les boulons (5) et les serrer.\n<CLM>\1\tMéthode selon la revendication 10, dans laquelle on amène le cadre de renfort en plusieurs morceaux qui sont assemblés sur place, de préférence sans soudure.\n<CLM>\1\tMéthode selon la revendication 10, dans laquelle on adjoint un cadre de renfort sur chacune des extrémités de l'échangeur de chaleur.