Brevet FR3047083A1 (20170728)
REVENDICATIONS1. Système (40) de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique relatives à une portion (10) de réseau de transmission de courant électrique à haute tension, comportant : - des moyens (44) de stockage d'un modèle (54) de la portion de réseau, ce modèle (54) comportant des points singuliers (12, 14, 16, 18, 20,\n<CLM>\1\tet au moins une ligne (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) conductrice de courant électrique à haute tension entre ces points singuliers, d'une relation d'équilibre thermique prédéterminée (56), d'une température limite de fonctionnement de chaque ligne conductrice et de paramètres de conduction de chaque ligne conductrice, - un calculateur (48), ayant accès aux moyens de stockage (44), programmé (62, 64, 66,\n<CLM>\1\tpour calculer au moins une valeur de capacité maximale en chaque point singulier (12, 14, 16, 18, 20,\n<CLM>\1\tdu modèle (54) de portion de réseau à partir de la relation d'équilibre thermique prédéterminée (56), de chaque température limite de fonctionnement, de chaque paramètre de conduction et de paramètres météorologiques (58), caractérisé en ce qu'il comporte en outre des moyens (46) de réception, par le calculateur (48), de valeurs de vitesses de vent mesurées par un ensemble de stations anémométriques déployées autour de la portion de réseau, et en ce que le calculateur (48) est programmé pour : - sélectionner au moins une station anémométrique dans l'ensemble de stations anémométriques, - appliquer un modèle (60) de propagation de vent depuis ladite au moins une station sélectionnée vers les points singuliers (12, 14, 16, 18, 20,\n<CLM>\1\tdu modèle (54) de portion de réseau, pour l'estimation d'une valeur de vitesse de vent en chaque point singulier à partir des valeurs de vitesses de vent reçues, et - calculer ladite au moins une capacité maximale en chaque point singulier en prenant en compte ladite valeur de vitesse de vent estimée en chaque point singulier dans la relation d'équilibre thermique prédéterminée (56). 3047083 22\n<CLM>\1\tSystème (40) de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique selon la revendication 1, dans lequel le calculateur (48) est plus précisément programmé (62) pour : - déterminer un sens principal de vent à partir des valeurs de vitesses 5 de vent reçues, et - sélectionner la station anémométrique, dite station sous le vent, située la plus en amont dans le sens principal de vent déterminé.\n<CLM>\1\tSystème (40) de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique selon la revendication 1 ou 2, dans lequel : 10 - la relation d'équilibre thermique prédéterminée (56) est une équation mathématique équilibrant au moins des expressions mathématiques de gains par effet Joule et énergie solaire avec des expressions mathématiques de pertes par convection et rayonnement électromagnétique, et 15 - le calculateur (48) est programmé (66,\n<CLM>\1\tpour prendre en compte ladite valeur de vitesse de vent estimée en chaque point singulier dans l'expression mathématique de perte par convection.\n<CLM>\1\tSystème (40) de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans 20 lequel le calculateur (48) est en outre programmé (68) pour calculer une valeur de température en au moins un point du modèle (54) de portion de réseau pour lequel une valeur de vitesse de vent a été estimée, à partir de la relation d'équilibre thermique prédéterminée (56), d'une quantité de courant électrique transportée par la ligne conductrice comportant ce point du modèle (54) de portion de réseau, des 25 paramètres de conduction de cette ligne conductrice et des paramètres météorologiques (58), en prenant en compte ladite valeur de vitesse de vent estimée dans la relation d'équilibre thermique prédéterminée (56).\n<CLM>\1\tSystème (40) de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans 30 lequel le calculateur (48) est programmé pour déclencher le calcul de ladite au moins une capacité maximale en chaque point singulier à condition que des critères prédéterminés de valeur minimale de vitesse de vent et de cohérence, entre elles, des valeurs de vitesses de vent reçues soient vérifiés.\n<CLM>\1\tSystème (40) de détermination dynamique de capacités maximales de 35 transport de courant électrique selon la revendication 5, dans lequel : 3047083 23 - le critère prédéterminé de valeur minimale de vitesse de vent est défini de la façon suivante : la valeur de vitesse de vent fournie par la station sous le vent doit être supérieure en amplitude à un premier seuil et chaque valeur de vitesse de vent fournie par une station 5 anémométrique autre que la station sous le vent doit être supérieure en amplitude à un deuxième seuil, le deuxième seuil étant inférieur au premier seuil, - le critère prédéterminé de cohérence, entre elles, des valeurs de vitesses de vent reçues est défini de la façon suivante : les valeurs de 10 vitesses de vent reçues étant vectorielles, l'écart angulaire entre les différents sens de ces valeurs vectorielles doit rester inférieur à un troisième seuil et l'écart en amplitude entre les différentes normes de ces valeurs vectorielles doit rester inférieur à un quatrième seuil.\n<CLM>\1\tInstallation de transmission électrique à détermination dynamique de 15 capacités maximales de transport de courant électrique, comportant : - une portion (10) de réseau de transmission de courant électrique à haute tension comportant des postes électriques locaux (12, 14, 16,\n<CLM>\1\tet au moins une ligne de transmission ou de distribution de courant électrique à haute tension portée par des pylônes (20,\n<CLM>\1\t20 entre ces postes électriques locaux, - un ensemble de stations anémométriques (24, 26, 28,\n<CLM>\1\tdéployées autour de la portion de réseau (10), et - un système (40) de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique selon l'une quelconque 25 des revendications 1 à\n<CLM>\1\t8. Procédé de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique relatives à une portion (10) de réseau de transmission de courant électrique à haute tension, comportant les étapes suivantes : - établissement (102) d'un modèle (54) de la portion de réseau (10), ce 30 modèle (54) comportant des points singuliers (12, 14, 16, 18, 20,\n<CLM>\1\tet au moins une ligne (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) conductrice de courant électrique à haute tension entre ces points singuliers, - calcul (114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,\n<CLM>\1\td'au moins une valeur de capacité maximale en chaque point singulier (12, 14, 35 16, 18, 20,\n<CLM>\1\tdu modèle (54) de portion de réseau (10) à partir 3047083 24 d'une relation d'équilibre thermique prédéterminée (56), d'une température limite de fonctionnement de chaque ligne conductrice (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7), de paramètres de conduction de chaque ligne conductrice (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) et de paramètres 5 météorologiques (58), caractérisé en ce qu'il comporte en outre les étapes suivantes : - mesures (106) de valeurs de vitesses de vent par un ensemble de stations anémométriques (24, 26, 28,\n<CLM>\1\tdéployées autour de la portion de réseau (10), 10 - sélection (108) d'au moins une station anémométrique dans l'ensemble de stations anémométriques (24, 26, 28, 30), - application (114) d'un modèle (60) de propagation de vent depuis ladite au moins une station sélectionnée vers les points singuliers (12, 14, 16, 18, 20,\n<CLM>\1\tdu modèle (54) de portion de réseau (10), 15 pour l'estimation d'une valeur de vitesse de vent en chaque point singulier à partir des valeurs de vitesses de vent reçues, et - calcul (114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,\n<CLM>\1\tde ladite au moins une capacité maximale en chaque point singulier en prenant en compte ladite valeur de vitesse de vent estimée en chaque point 20 singulier dans la relation d'équilibre thermique prédéterminée (56).\n<CLM>\1\tProcédé de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique selon la revendication 8, dans lequel : - chaque ligne conductrice (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) est soumise à une capacité par défaut de transport de courant électrique, 25 - le calcul (114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,\n<CLM>\1\tde ladite au moins une capacité maximale en chaque point singulier est déclenché (112) à condition (110) que des critères prédéterminés de valeur minimale de vitesse de vent et de cohérence, entre elles, des valeurs de vitesses vent mesurées soient vérifiés, et 30 - chaque capacité par défaut est remplacée (128,\n<CLM>\1\tpar la plus petite des capacités maximales calculées aux points singuliers formant les extrémités de chaque ligne conductrice respective, dite capacité optimale, si cette capacité optimale est plus élevée que la capacité par défaut correspondante et si les critères prédéterminés 35 sont vérifiés. 3047083 25\n<CLM>\1\tProcédé de détermination dynamique de capacités maximales de transport de courant électrique selon la revendication 9, dans lequel : - le calcul (114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,\n<CLM>\1\tde ladite au moins une capacité maximale en chaque point singulier est 5 déclenché (112) à un instant T et établi par projection temporelle (114) à l'aide du modèle (60) de propagation de vent pour un instant T+H où H>0, - entre les instants T et T+H, le calcul (114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130,\n<CLM>\1\tde ladite au moins une capacité maximale en 10 chaque point singulier est répété et établi par projection temporelle pour l'instant T+H, et - à l'instant T+H, ladite au moins une valeur de capacité maximale retenue en chaque point singulier est la plus petite des valeurs de capacités maximales correspondantes calculées entre les instants T 15 et T+H.