Brevet FR3041624A1 (20170331)
REVENDICATIONS1. Procédé de distribution gravimétrique de gaz condensé à l'état liquide d'un réservoir (6) de stockage stationnaire surélevé d'une station (1) de distribution à un réservoir (3) mobile embarqué sur un véhicule (2), la station (1) comprenant un circuit (13) de distribution raccordé au réservoir (6) stationnaire et muni d'une vanne (V35) de distribution et d'un pistolet (19) de distribution pour le branchement au réservoir (3) embarqué, ainsi qu'un circuit (16) de dégazage muni d'une vanne (X6) de dégazage et d'un connecteur (25) de dégazage pour le branchement au réservoir (3) embarqué, ce procédé comprenant le branchement du circuit (13) de distribution et du circuit (16) de dégazage sur le réservoir (3) embarqué, ce procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend : la mesure, sur le circuit (16) de dégazage, de la pression (Pv), dite pression de vapeur, entre la vanne (X6) de dégazage et le raccord (25) de dégazage, et la transmission de la pression (Pv) mesurée à un automate (16) équipant la station (1) et commandant l'ouverture et la fermeture des vannes (X6, V35) ; - un cycle de distribution, commandé par l'automate (16), qui comprend, tant qu'aucun pic de pression n'est détecté dans la pression (Pv) de vapeur, la répétition des phases suivantes : o si la pression (Pv) de vapeur est inférieure à un seuil (P2) prédéterminé, distribution par ouverture de la vanne (V35) de distribution et fermeture de la vanne (X6) de dégazage ; o si la pression (Pv) de vapeur atteint le seuil (P2), dégazage par fermeture de la vanne (V35) de distribution et ouverture de la vanne (X6) de dégazage ; dès lors qu'est détecté un pic de pression dans la pression (Pv) de vapeur, l'interruption du cycle de distribution par fermeture des vannes (V35, X6) et la génération d'un signal de fin de distribution.\n<CLM>\1\tProcédé selon la revendication 1, dans lequel l'interruption du cycle de distribution est en outre conditionnée par la détection d'une chute de la température de vapeur dans le réservoir (3) embarqué. AXE B001 FR TQD 3041624 25\n<CLM>\1\tProcédé selon la revendication 2, dans lequel l'interruption du cycle de distribution est conditionnée par la détection d'une chute de la température de vapeur sous un seuil de température prédéterminé.\n<CLM>\1\tProcédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que, le 5 gaz condensé à l'état liquide étant du gaz naturel liquéfié, le seuil de température prédéterminé est de -150°C.\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'interruption du cycle de distribution est en outre conditionnée par la détection d'une chute du débit dans le circuit (13) de distribution. 10\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la phase de dégazage comprend l'injection de la vapeur issue du réservoir (3) embarqué dans un réservoir (BO) de boil-off.\n<CLM>\1\tProcédé selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend la recondensation du gaz stocké dans le réservoir (BO) de 15 boil-off au moyen d'un compresseur (26) et la réinjection du gaz recondensé dans le réservoir (6) stationnaire.\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un conditionnement thermique du gaz condensé à l'état liquide par circulation de celui-ci dans un vaporisateur 20 (20) relié au circuit (13) de distribution.\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend, après l'interruption du cycle de distribution, une vidange du circuit (13) de distribution dans le circuit (16) de dégazage et une vidange du circuit (16) de dégazage à l'air. 25\n<CLM>\1\tStation (1) de distribution gravimétrique de gaz condensé à l'état liquide, qui comprend : un réservoir (6) de stockage stationnaire surélevé, un circuit (13) de remplissage raccordé au réservoir (6) stationnaire et muni d'une vanne (V35) de distribution et d'un 30 pistolet (19) de distribution pour le branchement à un réservoir (3) embarqué, un circuit (16) de dégazage muni d'une vanne (X6) de dégazage et d'un connecteur (25) de dégazage pour le branchement au réservoir (3) embarqué, cette station (1) étant caractérisée en ce qu'elle comprend en outre : AXE B001 FR TQD 3041624 26 un capteur (PT2) de pression monté sur le circuit (16) de dégazage entre la vanne (X6) de dégazage et le raccord (25) de dégazage ; un automate (16) programmable relié à la vanne (V35) de distribution, à la vanne (X6) de dégazage et au capteur (PT2) de 5 pression, et comprenant des instructions pour : commander un cycle de distribution tant qu'aucun pic de pression n'est détecté dans la pression (Pv) de vapeur par le capteur (PT2) de pression, ce cycle de distribution comprenant la répétition des phases suivantes : 10 o si la pression (Pv) de vapeur est inférieure à un seuil (P2) prédéterminé, distribution par ouverture de la vanne (V35) de distribution et fermeture de la vanne (X6) de dégazage ; o si la pression (Pv) de vapeur atteint le seuil (P2), 15 dégazage par fermeture de la vanne (V35) de distribution et ouverture de la vanne (X6) de dégazage ; dès lors qu'est détecté un pic de pression dans la pression (Pv) de vapeur, interrompre le cycle de distribution par fermeture des vannes (V35, X6) et générer un signal de fin de 20 distribution.\n<CLM>\1\tStation (1) de distribution selon la revendication 10, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre un capteur (TT5A) de température monté sur le circuit (16) de dégazage entre la vanne (X6) de dégazage et le connecteur (25) de dégazage, et en ce que 25 l'automate (16) est programmé pour interrompre le cycle de distribution si une chute de la température de vapeur est détectée au niveau du capteur (TT5A) de température. AXE B001 FR TQD