Brevet FR3047069A1 (20170728)
REVENDICATIONS1. Procédé (P) de détection d'usage d'eau chaude sanitaire par un équipement (200) utilisant de l'eau au cours d'une durée de référence par analyse de données relatives à des volumes d'eau traversant un compteur d'eau (400) disposé en amont d'un réseau de distribution (300) alimentant ledit équipement, ledit procédé comprenant : - une première étape de réception (El) d'une première donnée, notée VM, représentant le volume maximal de fluide mesuré par le compteur pendant une première durée prédéterminée, dite petite durée, notée 41, au cours de la durée de référence, - une deuxième étape de réception (El') d'une deuxième donnée, notée V42, représentant le volume maximal de fluide mesuré par le compteur pendant une deuxième durée prédéterminée, dite grande durée, notée 42, au cours de la durée de référence, - une étape de détection (E2) d'un usage d'eau chaude sanitaire, un usage d'eau chaude sanitaire étant dit « détecté » lorsque : o d'une part, une première condition est vérifiée, selon laquelle la première donnée VM est supérieure ou égal à un premier seuil caractéristique choisi entre 10 et 20 litres, et o d'autre part, une deuxième condition est vérifiée, selon laquelle la deuxième donnée V42 est supérieure ou égale à un deuxième seuil caractéristique, ledit deuxième seuil caractéristique étant supérieur ou égal au premier seuil caractéristique.\n<CLM>\1\tProcédé selon la revendication 1, dans lequel le premier seuil caractéristique est compris entre 4 + 2 x 41 et 8 + 2 x\n<CLM>\1\t3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le deuxième seuil caractéristique est compris entre 15 et 25 litres, de préférence sensiblement égal à 20 litres. 3047069\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel la petite durée est comprise entre 2,0 et 7,0 minutes, et de préférence sensiblement égale à 5 minutes, et la grande durée est comprise entre 10,0 et 30,0 minutes, et de préférence égale à 15 minutes. 5\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel l'étape de détection (E2) d'un usage d'eau chaude sanitaire comporte en outre la vérification d'une troisième condition selon laquelle un usage d'eau chaude sanitaire est détecté lorsque le rapport 10 (V42 x\n<CLM>\1\t/ (V41 x\n<CLM>\1\test sensiblement inférieur à\n<CLM>\1\t6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel le rapport (V42 x\n<CLM>\1\t/ (V41 x\n<CLM>\1\test inférieur à un seuil compris entre 0,8 et 0,9. 15\n<CLM>\1\tProcédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, comportant en outre une étape de détermination (E3) du débit d'eau chaude sanitaire et du volume d'eau chaude sanitaire utilisé par l'équipement au cours de la durée de référence à partir des première et deuxième données, le 20 débit d'eau chaude sanitaire étant déterminé par le rapport du volume maximal de fluide V41 sur la durée 41, le volume d'eau chaude sanitaire étant déterminé par le volume maximal de fluide V42.\n<CLM>\1\tProcédé comportant une itération d'un procédé (P) selon la 25 revendication 7 et un traitement statistique des données de débits et volumes sanitaires d'eau déterminés pour déterminer un estimateur du débit et du volume d'eau chaude sanitaire consommé par l'équipement lors d'un usage moyen de l'équipement. 30\n<CLM>\1\tDispositif (700) de détection d'usage d'eau chaude sanitaire par un équipement utilisant de l'eau au cours d'une durée de référence par analyse de données relatives à des volumes d'eau traversant un 3047069 -12- compteur d'eau disposé en amont d'un réseau de distribution alimentant ledit équipement, ledit dispositif comprenant : - un module de réception (508) configuré pour recevoir une première donnée, notée VM , représentant le volume maximal de fluide 5 mesuré par le compteur pendant une durée prédéterminée, dite petite durée, au cours de la durée de référence, - un module de réception (508) configuré pour recevoir une deuxième donnée, notée V42, représentant le volume maximal de fluide mesuré par le compteur pendant une autre durée prédéterminée, 10 dite grande durée, au cours de la durée de référence, - un module de détection (506) d'un usage d'eau chaude sanitaire configuré pour détecter un usage d'eau chaude sanitaire lorsque : o d'une part, une première condition est vérifiée, selon laquelle la première donnée VM est supérieure ou égal à un premier 15 seuil caractéristique choisi entre 10 et 20 litres, et o d'autre part, une deuxième condition est vérifiée, selon laquelle la deuxième donnée V42 est supérieure ou égale à un deuxième seuil caractéristique, ledit deuxième seuil caractéristique étant supérieur ou égal au premier seuil 20 caractéristique.\n<CLM>\1\tDispositif selon la revendication 9, dans lequel le premier seuil caractéristique est compris entre 4 + 2 x 41 et 8 + 2 x\n<CLM>\1\t25\n<CLM>\1\tDispositif selon la revendication 9 ou 10, dans lequel le deuxième seuil caractéristique est compris entre 15 et 25 litres, de préférence sensiblement égal à 20 litres.\n<CLM>\1\tDispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, dans lequel 30 la petite durée est comprise entre 2,0 et 7,0 minutes, et de préférence sensiblement égale à 5 minutes, et la grande durée est comprise entre 10,0 et 30,0 minutes, et de préférence égale à 15 minutes. 3047069 -13-\n<CLM>\1\tDispositif l'une quelconque des revendications 9 à 12, dans lequel le module de détection d'usage d'eau chaude sanitaire est en outre configuré pour vérifier une troisième condition selon laquelle un usage d'eau chaude sanitaire est détecté lorsque le rapport 5 (V42 x\n<CLM>\1\t/ (V41 x\n<CLM>\1\test sensiblement inférieur à\n<CLM>\1\t14. Dispositif selon la revendication 13, dans lequel le rapport (V42 x\n<CLM>\1\t/ (V41 x\n<CLM>\1\test inférieur à un seuil compris entre 0,8 et 0,9. 10\n<CLM>\1\tDispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 14, comportant en outre un module de détermination du débit d'eau chaude sanitaire et du volume d'eau chaude sanitaire utilisé par l'équipement au cours de la durée de référence configuré pour déterminer lesdits débit et volume à 15 partir des première et deuxième données, le débit d'eau chaude sanitaire étant déterminé par le rapport du volume maximal de fluide V41 sur la durée 41, le volume d'eau chaude sanitaire étant déterminé par le volume maximal de fluide V42. 20\n<CLM>\1\tSystème comprenant : - au moins un équipement (200) utilisant de l'eau au cours d'une durée de référence ; - un compteur d'eau (400) disposé en amont d'un réseau de distribution (300) alimentant ledit équipement ; 25 - un serveur (700) configuré pour recevoir des données émises par ledit compteur d'eau ; - un dispositif (700) selon l'une quelconque des revendications 9 à 15, de préférence intégré au serveur. 30\n<CLM>\1\tProduit programme d'ordinateur chargeable directement dans la mémoire interne d'un ordinateur, comprenant des portions de code de logiciel pour l'exécution des étapes du procédé selon l'une des 3047069 -14- revendications 1 à 8, lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur.