Brevet FR3037749A1 (20161223)
REVENDICATIONS1. Dispositif d'alimentation et de transmission de données (10a-10d) destiné à alimenter un appareil électrique (12,\n<CLM>\1\tintégré dans un bâtiment ou dans une agglomération, le dispositif (10a-10d) comportant : - un convertisseur de tension (18) apte à transformer une tension alternative d'une entrée (15) en une tension continue (20) reliée à une sortie (17) de tension continue, et - un routeur (24) comportant un premier port (31) connecté à une entrée (14) de données et un second port (32) connecté à une sortie (16) de données, caractérisé en ce que le dispositif (10a-10d) comporte en outre un système de gestion (21) comportant : - des moyens de mesure de la consommation (Cl) du convertisseur de tension (18) et de la consommation (C2) de la sortie (17) de tension continue, et - des moyens de communication connectés à un troisième port (33) du routeur (24) aptes à transmettre les consommations (Cl, C2) à un dispositif externe (11).\n<CLM>\1\tDispositif d'alimentation et de transmission de données selon la revendication 1, caractérisé en ce que le système de gestion (21) comporte des moyens de commande aptes à interrompre ou mettre en marche le convertisseur de tension (18), les moyens de communication étant configurés de sorte qu'un dispositif externe (11) puisse dialoguer avec le système de gestion.\n<CLM>\1\tDispositif d'alimentation et de transmission de données selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le système de gestion (21) est un microcontrôleur.\n<CLM>\1\tDispositif d'alimentation et de transmission de données selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la sortie (17) de tension continue est intégrée dans la sortie (16) de données de sorte que la tension continue soit transmise entre le dispositif (10a-10d) et un appareil électrique (12,\n<CLM>\1\tsur un fil 3037749 13 d'un câble de données non utilisé pour transmettre les données et isolé électriquement des fils du câble utilisés pour transmettre les données.\n<CLM>\1\tDispositif d'alimentation et de transmission de données selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte une deuxième sortie (36) de données connectée à un quatrième port (34) du routeur (24) et une deuxième sortie (37) de tension continue, le système de gestion (21) comportant des moyens de mesure de la consommation (C3) de la deuxième sortie (37) de tension continue. Dispositif d'alimentation et de transmission de données selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comporte un élément de stockage d'énergie (23) et un réseau interne (25) de tension continue connecté à l'élément de stockage d'énergie (23), à la sortie (17) de tension continue et à la tension continue (20) du convertisseur de tension (18), le système de gestion (21) comportant des moyens de mesure d'un état de charge (Ec) de l'élément de stockage d'énergie (23). Dispositif d'alimentation et de transmission de données selon la revendication 6, caractérisé en ce que le réseau interne (25) de tension continue est connecté à la sortie (17) de tension continue par l'intermédiaire d'un second convertisseur de tension (19). Dispositif d'alimentation et de transmission de données selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que l'élément de stockage d'énergie (23) est une batterie au lithium. Dispositif d'alimentation et de transmission de données selon l'une des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que l'élément de stockage d'énergie (23) présente une capacité comprise entre 5 Wh et 5 KWh. 5 10\n<CLM>\1\t15\n<CLM>\1\t20\n<CLM>\1\t25\n<CLM>\1\t30 3037749 14\n<CLM>\1\tProcédé de commande d'un dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes : - détecter un état de charge (Ec) de l'élément de stockage d'énergie (23), - mesurer la consommation (Cl, C3) de la sortie (17) de tension continue, 5 - interrompre le fonctionnement du convertisseur de tension (18) lorsqu'il détecte que la consommation (Cl, C3) de la sortie (17) de tension continue est inférieure à une première valeur seuil (I1), - induire le fonctionnement du convertisseur de tension (18) lorsqu'il détecte que la charge (Ec) de l'élément de stockage d'énergie (23) est inférieure à une 10 deuxième valeur seuil (S2), - interrompre le fonctionnement du convertisseur de tension (18) lorsqu'il détecte que la charge (Ec) de l'élément de stockage d'énergie (23) est supérieure à une troisième valeur seuil (S3), et - interrompre ou induire le fonctionnement du convertisseur de tension (18) en 15 fonction d'un signal (Sc) externe provenant d'un dispositif externe (11) connecté au routeur (24).\n<CLM>\1\tBâtiment comportant un dispositif d'alimentation et de transmission de données (10a-10d) selon l'une des revendications 1 à 9 configure de sorte à 20 maintenir une consommation du bâtiment inférieure à 50 KW/m2/an.