Brevet FR3042656A1 (20170421)
REVENDICATIONS1. Equipement d'interconnexion (2) pour réseau haute tension c comprenant : ourant continu, -des première et deuxième bornes configurées pour la connexion à première et deuxième lignes d'un réseau haute tension courant continu (201des, 202), une troisième borne (203) configurée pour la connexion à une station locale ou une ligne du réseau haute tension ; -un noeud (204) connecté aux première à troisième bornes (201, 203 ; Caractérisé en ce qu'il comprend : ) -un premier limiteur de courant à supraconducteur (251) et un interrupteur commandé (261) connectés en série entre la première borne premier et ledit noeud ; -un deuxième limiteur de courant à supraconducteur et un deuxième interrupteur commandé connectés en série entre la deuxième borne et ledit noeud ; -un troisième limiteur de courant à supraconducteur et un troisième interrupteur p commandé connectés en série entre la troisième borne et ledit noeud ; -un dispositif configuré pour injecter un courant électrique dans ledit noeud lors d'une baisse de tension sur ledit noeud.\n<CLM>\1\tEquipement d'interconnexion (2) pour réseau haute tension courant continu selon la revendication 1, dans lequel ledit dispositif d'injection de courant électrique est configuré pour injecter un courant avec une énergie Equench vérifiant la relation suivante : Equench > 1/k X Vi X le X &open Avec Vi la tension nominale sur les première et deuxième bornes, le le courant critique le plus élevé des premier à troisième limiteurs de courant à supraconducteur, Atopen la durée maximale tolérée pour un défaut, Ic le courant 30 critique le plus élevé des premier à troisième limiteurs de c semiconducteur, ourant à k =[Vol x Cpmoy(Tc-Tmax)x (Tmax -Tc)1/{Vol Cn moy(TO-Tc) X (Tc - TOA, , avec Cpmoy la capacité thermique moyenne entre deux températures ce limiteur de courant, Tmax sa température maximale de sécurité pour, Tc sa 35 température de déclenchement, TO sa température nominale de fonctionnement, Vol son volume de matériau supraconducteur.\n<CLM>\1\tEquipement d'interconnexion (2) pour réseau haute tension courant continu selon la revendication 1 ou 2, dans lequel ledit dispositif d'injection de courant 40 électrique est un condensateur (27) connecté entre ledit noeud (204) et la terre. 3042656 15\n<CLM>\1\tÉquipement d'interconnexion (2) selon la revendication 3, dans lequel la capacité C du condensateur (27) vérifie la relation suivante : C (0.1 x 1C X 3top')/Vi 5\n<CLM>\1\tEquipement d'interconnexion (2) selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre un circuit de commande (28) desdits premier à troisième interrupteurs commandés (261,262,263), configuré pour mesurer les tensions respectives aux bornes desdits premier à troisième limiteurs de courant (251,252,253) et pour mesurer les courants traversant les 10 premiers à troisième limiteur de courant, ledit circuit de commande (28) étant en outre configuré générer une commande d'ouverture d'un desdits interrupteurs commandés lorsque la tension aux bornes du limiteur de courant avec lequel il est connecté en série dépasse un premier seuil et que le courant traversant ce limiteur de courant dépasse également un deuxième seuil. 15\n<CLM>\1\tEquipement d'interconnexion selon l'une quelconque des revendications comprenant en outre un circuit de commande (28) desdits premier à troisième à 4, interrupteurs commandés (261,262,263) configuré pour commande d'ouverture d'un desdits interrupteurs commandés lorsque le carré une générer 20 de la tension aux bornes du limiteur de courant avec leuel série dépasse un troisième seuil q il est connecté en , ou lorsque le rapport tension aux bornes du limiteur de courant sur courant traversant ce limiteur de courant dépasse un quatrième seuil. 25\n<CLM>\1\tEquipement d'interconnexion (2) selon la revendication dans lequel ledit circuit de commande (28) est configuré pour générer ladite dansd'ouverture de l'interrupteur commandé au plus 1 commande ms franchissement des premier et deuxième seuils, soit après le franchissement soit après le du troisième seuil.\n<CLM>\1\tEquipement d'interconnexion (2) selon l'une quelconque s gale à précédentes, dimensionné pour l'application d'une tensiondes au moins é 10 kV et d'un courant au moins égal à 1kA sur l'une quelcon première à troisième bornes. que desdites\n<CLM>\1\tEquipement d'interconnexion (2) selon l'une quelconque des précédentes, dans lequel lesdits premier à troisième interrupteurs com revendications mandés (261, 262,\n<CLM>\1\tsont des interrupteurs électromécaniques présentant un temps de coupure compris entre 5ms et 50ms.\n<CLM>\1\tRéseau électrique haute tension courant continu : -des lignes hautes tension (112, 113, 123,\n<CLM>\1\t; (1), comprenant 5 3042656 16 -au moins trois équipements d'interconnexion (21,22,\n<CLM>\1\tselon l'unequelconque acun des revendications précédentes, les première et deuxième bornes de ch desdits équipements d'interconnexion étant interconnectées par l'intermé desdites lignes hautes tensions. diaire