Brevet FR3043833A1 (20170519)
REVENDICATIONS1. Disjoncteur pour un réseau à courant continu haute ou moyenne tension, comportant une branche (A-A') avec un disjoncteur mécanique (S1) inséré dans la ligne du réseau et en parallèle de laquelle sont montés d'une 5 part, une branche à parafoudre TS), et d'autre part, en série, un premier banc de condensateurs (C), un enclencheur (S2) et une inductance (L1), l'enclencheur (S2) assurant lors de l'apparition d'un courant de défaut, la décharge à travers l'inductance (L1), du banc de condensateurs afin de produire un passage par zéro du courant circulant dans la branche du 10 disjoncteur mécanique, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un premier diviseur résistif de tension (Rs) relié à la tension du réseau et présentant un étage basse tension (Ris) connecté en parallèle avec le banc de condensateurs (C) pour charger le banc de condensateurs. 2 - Disjoncteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier 15 diviseur résistif de tension (Rs) présente avec le banc de condensateurs, une constante de temps de charge inférieure à 100 ms. 3 - Disjoncteur selon les revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le premier diviseur résistif de tension (Rs) présente un ratio entre l'étage haute tension (R2s) et l'étage basse tension (Ris) compris entre 0,05 et 0,25. 20 4 Disjoncteur selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième diviseur résistif de tension (RI) relié à la tension du réseau et présentant un étage basse tension (R1I) connecté en parallèle avec le banc de condenSateurs (C), la résistance électrique de l'étage basse tension (R1I) du premier diviseur (Rs) étant inférieure à la résistance 25 électrique de l'étage basse tension (R11) du deuxième diviseur (RI) avec le ratio de division du premier diviseur résistif de tension (Rs) étant égal au ratio du deuxième diviseur résistif de tension (RI), les étages du premier diviseur (Rs) comportant des interrupteurs (T1s, T2s) commandés d'une part, en fermeture pour assurer la charge rapide du banc de condensateurs 30 et d'autre part, en ouverture après chargement, afin que le deuxième diviseur (RI) assure le maintien de la charge du banc de condensateurs. 3043833 17 - Disjoncteur selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend une branche avec un deuxième banc de condensateurs (Cl) connectée en parallèle avec l'étage basse tension (Ris) du premier diviseur résistif de tension et présentant une capacité électrique identique à celle du 5 premier banc de condensateur (C), les premier et deuxième bancs de condensateurs (C, Ci) étant chacun montés en série avec un interrupteur (Te, Tel) dont l'un est commandé en fermeture pour décharger le banc de condensateurs associé afin de produire un passage par zéro du courant circulant dans la branche du disjoncteur mécanique, lors de 10 l'apparition d'un courant de défaut et dont l'autre interrupteur est commandé en fermeture pour décharger le banc de condensateurs associé afin de produire un passage par zéro du courant circulant dans la branche du disjoncteur mécanique, en cas de réenclenchement sur défaut. 6 - Disjoncteur selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce 15 qu'il comprend un système pour décharger le banc de condensateurs, après la suppression du courant de défaut. 7 - Disjoncteur selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend en tant que système pour décharger le banc de condensateurs, les interrupteurs (ils, T2s) du premier diviseur résistif et l'étage haute tension 20 de ce premier diviseur, ces interrupteurs étant commandés en fermeture pour assurer la décharge du banc de condensateurs. 8 - Disjoncteur selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte un circuit de commande de l'enclencheur (S2) et du commutateur (S3) assurant d'une part, après l'ouverture du disjoncteur 25 mécanique (Si), la fermeture rapide de l'enclencheur (52) pour assurer la production du courant oscillant, et d'autre part, l'ouverture du commutateur (S3) afin de réinitialiser la charge du banc de condensateurs pour être prêt pour une opération de coupure ultérieure.