FR 3065515 A1 20181026 FR 1753447 A 20170420 1 Chaudière thermodynamique à CO2 et compresseur thermique La présente invention est relative aux systèmes de chauffage qui incluent des dispositifs appelés chaudières. On s'intéresse en particulier aux chaudières thermodynamiques tirant parti d'un dispositif dit de pompe à chaleur (dit TAC' en abrégé). Contexte et Art Antérieur Plusieurs solutions techniques existent déjà pour mettre en oeuvre un dispositif de pompe à chaleur dans le contexte d'une chaudière. Tout d'abord, on connaît l'utilisation de compresseurs électriques pour compresser et faire circuler un fluide de travail caloporteur. On parle aussi de TAC électrique'. On connaît aussi des pompes à chaleur à moteur au gaz (TAC à moteur gaz'). Ce système implique l'utilisation d'un moteur à combustion interne qui s'avère bruyant et qui requiert une maintenance régulière. On connaît aussi des pompes à chaleur à gaz à désorption/adsorption, comme par exemple celles utilisant un couple eau/ammoniac ou eau/zéolite. Mais ces dispositifs sont complexes et couteux ; de plus ils utilisent des matériaux potentiellement polluants ou nocifs. En outre, d'une façon générale, il est préférable que ce type de chaudière soit être adaptable en puissance et soit aussi prévue pour pouvoir fournir l'eau chaude sanitaire (dit `ECS') à la demande. De plus, d'une façon générale, il est bien connu que les performances de la boucle pompe à chaleur diminuent sensiblement lorsque la température extérieure est faible, en particulier en aérothermie, notamment en dessous de 0°C, et le prélèvement des calories à l'extérieur devient quasiment négligeable voire nul par des températures extérieures inférieures à -10°C. C'est la raison pour laquelle moultes chaudières sont équipées d'un brûleur d'appoint (ou 'de relève'), distinct du compresseur de la pompe à chaleur, qui délivre des calories dans le circuit de chauffage, comme par exemple enseigné par le document W02014083440. Ces chaudières sont donc appelées 'hybrides' car elles combinent un 3 0 circuit de pompe à chaleur et un brûleur classique de relève. Toutefois, ces chaudières 'hybrides' sont relativement complexes et couteuses. Compte tenu de ce contexte, il subsiste donc un besoin de proposer des solutions plus optimisées pour les systèmes de chaudière thermodynamique à effet de pompe à chaleur. 35 A cet effet, il est proposé une chaudière thermodynamique pour délivrer des 3065515 2 calories dans au moins un circuit de chauffage (30), la chaudière comprenant au moins un compresseur (M1) formant la fonction compression d'une boucle de type pompe à chaleur (31,34) utilisant un fluide frigorigène, la chaudière comprenant en outre un brûleur (11) de combustible qui délivre des calories au moins dans le fluide 5 compressible, en aval du compresseur. Grâce à ces dispositions, on délivre les calories « d'appoint » ou « de relève » dans le circuit de fluide frigorigène, ce qui simplifie l'architecture de la chaudière et permet d'utiliser préférentiellement un seul échangeur avec le circuit de chauffage pour la fonction PAC et la fonction 'relève'. 10 Avantageusement, on choisit comme fluide frigorigène un fluide compressible de type R744 (c'est-à-dire essentiellement du CO2). Nota 1 : Dans la boucle de type pompe à chaleur susmentionnée à fluide compressible de type R744, on met à profit un phénomène d'évaporation sur un échangeur et un phénomène de refroidissement/condensation sur un autre échangeur. Il 15 faut noter que selon la présente invention, on peut aussi bien utiliser tout type de fluide frigorigène ayant des propriétés physiques voisines de celle du R744. Nota 2: À propos du vocabulaire employé dans le présent document, il faut noter que ce qui est appelé ici 'circuit de chauffage' doit être interprété largement comme un circuit d'échange principal de calories avec une entité d'intérêt, le plus souvent un local, 20 l'objectif étant de réchauffer le local, mais dans certains, notamment lorsque la pompe à chaleur est réversible, le système peut servir à rafraichir le local. Dans divers modes de réalisation de l'invention, on peut éventuellement avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes. Selon un aspect de l'invention, le compresseur est un compresseur thermique 25 comprenant au moins un étage de compression avec piston à déplacement alternatif, le brûleur de combustible formant en outre la source chaude du compresseur et le circuit de chauffage formant la source froide du compresseur. Dans ces conditions, du point de vue efficacité thermique, toute l'énergie développée au brûleur est soit utilisée directement pour la compression, soit diffusée directement dans le fluide compressible, et une partie sous forme de fumées pouvant être diffusée dans le circuit de chauffage. Selon un aspect de l'invention, la chaudière thermodynamique comprend un circuit d'eau chaude sanitaire. Avantageusement, on peut délivrer une puissance suffisante pour avoir une disponibilité quasi instantanée de l'eau chaude sanitaire, sans nécessité d'un ballon de stockage de taille conséquente. Selon un aspect de l'invention, le brûleur du compresseur forme l'unique brûleur de 3065515 3 la chaudière. Moyennant quoi, avec cet unique brûleur, on est capable de répondre aux besoins énergétiques y compris les besoins pic en pointe (tirage d'eau chaude sanitaire, mise en température d'une habitation secondaire). Selon un aspect, la chaudière thermodynamique comprend un circuit de surchauffe 5 (38) du fluide compressible qui circule dans le brûleur du compresseur, et une vanne de régulation d'appoint (75) permettant de faire circuler une partie contrôlée du fluide compressible dans ledit circuit de surchauffe ; moyennant quoi la chaudière peut fonctionner avec appoint modulé ou sans appoint selon la position de la vanne de régulation d'appoint. De plus la puissance d'appoint est avantageusement modulable 10 selon la quantité de gaz injecté dans le brûleur et le taux d'ouverture de la vanne de régulation d'appoint. Selon un aspect, le brûleur du compresseur permet de délivrer la totalité de la puissance de la chaudière et présente de préférence une puissance comprise entre 20 et 25kW. Cette puissance s'avère suffisante pour une maison individuelle type avec par 15 exemple 100 m2 et 4/6 personnes. Selon un aspect, la chaudière thermodynamique peut comprendre un échangeur (5) formant l'interface thermique essentiel entre le circuit de fluide compressible (31) et le circuit de chauffage (30), l'échangeur comprenant un échangeur haute température (50) et un échangeur basse température (51), l'échangeur haute température étant couplé au 20 circuit d'eau chaude sanitaire; ce qui permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire produite à température élevée, à disposition quasi immédiate. Selon un aspect, la boucle de type pompe à chaleur peut comprendre deux circuits disposés en cascade, à savoir un circuit de travail de gaz compressible R744 (31,M1,5,7,6) et un circuit d'eau glycolée (34,4,6). De sorte que le circuit de CO2 peut 25 être confiné à l'intérieur de la chaudière, sans nécessité d'intervention sur le circuit CO2 par le plombier installateur sur le site final. Selon un aspect, il peut être prévu une unité de modulation et un moteur (17) pour réguler, à savoir augmenter et/ou diminuer la vitesse de rotation du compresseur ; on peut ainsi adapter le régime de rotation du compresseur en temps réel au besoin en 3 0 chauffage et en eau chaude sanitaire. Selon un aspect, le compresseur peut comprendre au moins deux étages de compression en série, à savoir un deuxième étage de compression (U2). Moyennant quoi on peut utiliser le fluide de type CO2 (R744) avec une grande excursion en pressions et des températures de fluide CO2 adaptées en fonction des températures des circuits d'eau 35 à chauffer. On obtient donc une bonne efficacité thermodynamique globale. 3065515 4 Selon un aspect, le compresseur peut comprendre 3 étages ; Moyennant quoi on optimise l'étagement des montées en pression et l'adéquation des températures de fluide CO2 adaptées en fonction des températures des circuits d'eau à chauffer et de la puissance thermique à délivrer. 5 Selon un aspect, les étages sont avantageusement indépendants. Ceci facilite le dimensionnement et on augmente les possibilités de modulation de chaque étage. Selon un aspect, le compresseur peut comprendre au moins deux étages de compression en parallèle. Ceci représente une configuration alternative à la configuration en série. 10 Selon un aspect, la chaudière thermodynamique peut comprendre un préchauffeur d'air (9) à l'entrée du premier brûleur. Ainsi, on récupère des calories dans les fumées de combustion et on les injecte dans l'air à destination du brûleur ; ce qui améliore le coefficient de performance global. Selon une configuration, dite de chauffage, la chaudière thermodynamique fournit 15 des calories au circuit de chauffage (mode 'chauffage' ou 'hiver'), et la boucle de type pompe à chaleur réversible prélève des calories dans une unité extérieure. Selon une autre configuration, dite de climatisation, la chaudière thermodynamique prélève des calories dans le circuit de chauffage 30, et délivre ces calories soit dans le circuit d'eau chaude sanitaire ECS soit dans l'unité extérieure 4 (mode été) ; ainsi la 2 0 chaudière peut fournir une fonction climatisation, et en outre de l'eau chaude sanitaire gratuite énergétiquement. D'autres aspects, buts et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation de l'invention, donné à titre d'exemple non limitatif. L'invention sera également mieux comprise en regard des dessins joints 25 sur lesquels : - la figure 1 représente schématiquement un système de chauffage comprenant une chaudière selon l'invention, - la figure 2 représente un système analogue à la figure 1, la chaudière comprenant un compresseur thermique, 30 - la figure 3 représente un système analogue à la figure 2, dans lequel l'appoint est délivré directement dans la partie chaude du compresseur thermique, - la figure 4 représente schématiquement un étage du compresseur thermique, - la figure 5 illustre un diagramme puissance vs température, - la figure 6 représente plus en détail un étage du compresseur thermique, 35 - la figure 7 illustre le cycle thermodynamique, 3065515 5 - la figure 8 illustre la configuration à trois étages du compresseur thermique, - la figure 9 représente schématiquement un diagramme du système de régulation, - la figure 10 illustre la réversibilité de la boucle de pompe à chaleur. 5 Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires. La figure 1 montre une vue d'ensemble d'un système de chauffage typiquement prévu pour chauffer un local industriel, une habitation individuelle ou collective. Le système de chauffage comporte une chaudière 10 qui sera décrite dans la suite. 10 Le système comprend un circuit de chauffage repéré 30; comme annoncé au début, le terme « circuit de chauffage » n'exclut pas que ce circuit prélève des calories, toutefois dans le premier exemple tel qu'illustré, le circuit de chauffage comprend des entités réceptrices de calories 3 sous forme des radiateurs/convecteurs 3 et/ou d'un plancher chauffant, situés dans les pièces du local à chauffer. 15 11 peut y avoir plusieurs entités réceptrices de calories, par exemple une à basse température (plancher chauffant) et une autre à plus haute température (convecteurs, eau chaude sanitaire). Un circulateur M3 fait circuler de l'eau dans le circuit de chauffage 30. Le cas où une entité réceptrice de calories est une piscine ou une serre peut être 20 aussi traité. De même le système de chauffage peut être utilisé dans un contexte industriel avec l'entité réceptrice de calories sous forme d'un équipement de procédé industriel. 11 est prévu une production d'eau chaude sanitaire (`ECS') avec un ballon de réserve 16 d'eau chaude sanitaire comme connu en soi donc non décrit en détail ici. 25 L'eau de ce ballon de réserve est chauffée par une circulation du fluide 36 lors de son passage dans un échangeur ECS 15. Avantageusement dans le cadre de la présente invention, le volume du ballon 16 de réserve peut être très faible par exemple 5 litres, en général inférieur à 10 litres. Dans cet échangeur ECS 15 circule une branche de dérivation 33 du circuit de 30 chauffage 30. Cette branche de dérivation prélève des calories dans un échangeur haute température (HT) repéré 50 et les transmet à l'eau chaude sanitaire via l'échangeur ECS 15. Le débit de fluide qui circule dans la branche de dérivation 33 peut être commandé par une vanne de régulation ECS 78 connue en soi. Ce débit est déterminé en proportion 35 des besoins du système de régulation du ballon de réserve d'eau chaude sanitaire. 3065515 6 La chaudière 10 comprend un compresseur M1 qui constitue le composant moteur d'un circuit de pompe à chaleur. Dans l'exemple illustré, seule l'unité extérieure repérée 4 est agencée à l'extérieur du local (bâtiment, habitation, etc) le reste des composants principaux est agencé à l'intérieur du local, voire même dans l'enveloppe de la chaudière 5 10. On note qu'aux figures, les tuyauteries sont représentées de façon symbolique. Le dispositif de pompe à chaleur comprend d'une part un circuit d'eau glycolée 34 qui circule dans l'unité extérieure 4, et un circuit 31 de fluide de travail lequel passe au travers du compresseur Ml. Dans l'exemple illustré, le fluide de travail est du R744 10 autrement dit du CO2, mais un autre fluide aux propriétés similaires pourrait être choisi. Afin de le distinguer des autres fluides, on appellera dans la suite le fluide de travail du circuit 31 le fluide « compressible » (aussi appelé dans l'art fluide `frigorigène'). Ceci par opposition au fluide qui circule vers l'extérieur dans l'unité extérieure (circuit 34) qui est principalement à base d'eau (eau glycolée), et aussi par opposition au fluide qui 15 circule dans le circuit de chauffage 30 déjà mentionné qui est également principalement à base d'eau, donc non compressible. Les différents fluides utilisés dans les circuits 30,31,34 sont des fluides caloporteurs, qu'ils soient compressibles ou non, ils permettent de transférer des calories principalement depuis l'unité extérieure 4 vers les entités réceptrices 3, mais aussi 20 depuis le brûleur 11 vers les entités réceptrices 3. Le mode de climatisation, aussi possible, sera décrit plus loin. 11 faut noter que l'unité extérieure 4 peut être une unité aérothermique ou géothermique. On remarque que le captage des calories extérieures par l'effet de pompe à chaleur 25 fait appel à deux circuits de fluide en série qui sont interfacés par l'échangeur 6 appelé échangeur d'interface 6, échangeur de préférence à flux croisés. Le circuit d'eau glycolée 34 comprend un circulateur M4, récupère des calories sur l'unité extérieure 4 et délivre ces calories sur l'échangeur d'interface 6. On remarque que l'ensemble du circuit de fluide compressible 31, à savoir celui du CO2, se trouve confiné à l'intérieur de la 30 chaudière 10 ce qui est préparé en usine de fabrication ; seul le circuit d'eau glycolée 34 doit être mis en oeuvre par un professionnel sur l'installation cible. En outre, le dispositif de pompe à chaleur comprend un détendeur 7, connu en soi, qui joue le rôle inverse du compresseur pour la pression, et un échangeur 5 qui couple thermiquement le circuit du fluide compressible 31 en sortie de compresseur avec le 35 circuit de chauffage 30. 3065515 7 L'échangeur 5 comprend ici deux échangeurs agencés en série sur le circuit 31 de CO2: l'échangeur dit « haute température HT » 50 dans lequel circule la dérivation 33 configurée pour réchauffer l'eau chaude sanitaire, et l'échangeur dit « basse température BT » 51 qui forme le couplage principal du circuit de CO2 31 avec le circuit de 5 chauffage 30. L'échangeur principal 5 pourrait aussi former un seul échangeur avec une première portion couplée au circuit d'eau chaude sanitaire 33 et une seconde portion couplée au circuit de chauffage 30. Le circuit de fluide compressible 31 contient du fluide sous forme diphasique qui 10 récupère des calories sur l'échangeur d'interface 6 (côté dit 'évaporateur' où le fluide diphasique passe de l'état liquide à l'état vapeur) et délivre ces calories sur l'échangeur principal 5 (côté dit 'condenseur' où le fluide diphasique se refroidit). Le fluide compressible se refroidit dans l'échangeur 5, mais reste essentiellement en phase vapeur ; c'est en subissant une détente au niveau du détendeur 7 qu'il passe 15 essentiellement en phase liquide. Dans la configuration de la figure 1, le compresseur M1 peut être un compresseur à moteur électrique ; dans ce cas, on prévoit en aval du compresseur un brûleur d'appoint 11 qui vient délivrer des calories directement dans le fluide compressible, en aval du compresseur, avec une puissance modulée en adéquation avec la demande 20 d'énergie sur le circuit de chauffage et/ou sur le circuit d'eau chaude sanitaire. On remarque que les calories de relève sont délivrées dans le fluide compressible et non pas dans un échangeur directement couplé au circuit de chauffage. Dans la configuration de la figure 2, le compresseur M1 peut être un compresseur de type mû par un moteur à gaz. Le moteur à gaz utilise un brûleur repéré lia. Le 25 moteur à gaz entraîne ledit compresseur M1 et un autre brûleur llb forme l'appoint calorifique sur le circuit du fluide compressible comme dans le cas précédent, c'est-à-dire en aval du compresseur Ml. Dans la configuration de la figure 3, le compresseur M1 est un compresseur thermique, c'est-à-dire il utilise une énergie calorifique comme source chaude et une 30 source froide ceci pour mettre en action un piston dont le mouvement alternatif et l'utilisation de clapets anti retour forment le compresseur. Un exemple de ce type de compresseur thermique est enseigné en détail dans le document W02014202885 et à la Fig 6 du présent document. Dans la configuration de la figure 3, il n'y a qu'un seul et unique brûleur 11 qui 35 forme à la fois la source chaude du compresseur thermique M1 et l'appoint calorifique, 3065515 8 car en effet avantageusement, à la sortie de l'étage de compression, le fluide compressible R744 est dirigé vers l'environnement brûleur du compresseur et vient y circuler pour prélever des calories du brûleur (sans compression complémentaire à cet endroit). Sur les Figures 3,4,6,8, ce circuit de circulation dans la section chaude du 5 compresseur est repéré 38. Il est aussi appelé dans la suite de ce document « circuit de surchauffe » 38. Le circuit de surchauffe 38 comprend une première portion aussi appelée portion amont 38a et une seconde portion aussi appelée portion aval 38b. On remarque que la circulation dans la section chaude du compresseur est conditionnée par une vanne de régulation d'appoint 75 qui présente un taux d'ouverture 10 quelconque entre deux positions, une première position extrême dans laquelle tout le CO2 est dirigé vers la section chaude du compresseur (cas du besoin d'appoint), et une deuxième position extrême (tout fermé) dans laquelle tout le CO2 est dirigé directement vers l'échangeur principal 5 avec le circuit de chauffage, sans repasser dans la section chaude du compresseur. 15 On remarque que lorsque le compresseur M1 fonctionne et le la vanne de sélection 75 est dans la position tout fermé, il se trouve du fluide de travail qui stagne dans le circuit de surchauffe 38, à l'endroit duquel sa température augmente jusqu'à une température voisine de la température du brûleur, à savoir typiquement entre 600°C et 700°C (cf plus loin). Toutefois, en raison des propriétés physiques du fluide choisi, 2 0 c'est-à-dire le CO2, il n'y a pas de risque de forte surpression voire d'explosion. Lorsque le compresseur fonctionne et que la vanne de sélection est dans la première position, dans la partie aval 38b du circuit de recirculation, la température du fluide compressible CO2 est comprise entre 100°C et 300°C et ceci suivant la puissance d'appoint fourni au brûleur. 25 Dans la configuration de la figure 3, la puissance délivrée au brûleur unique 11 peut être modulée entre 0 et 20kW. Lorsque le compresseur fonctionne sans appoint nécessaire, la puissance délivrée se trouve particulièrement entre 3 et 6kW. Lorsque l'appoint est nécessaire, le compresseur fonctionne (représentant 3 à 6kW) et le reste de la puissance (représentant 2 à 15kW) est apportée depuis le brûleur directement au 30 fluide de travail qui recircule dans le circuit de surchauffe 38. Le bilan des puissances mises en jeu est illustré à la Figure 5. La courbe repérée 55 « puissance disponible hors appoint » représente la somme de la puissance fournie par le compresseur et du prélèvement gratuit d'énergie dans l'environnement extérieur. Les courbes 56a 56b 56e représentent le besoin de chauffage de trois types d'habitation 35 en régime établi. 3065515 9 Le besoin d'appoint se fait sentir lorsque la température extérieure est dans la zone inférieure à un seuil autour de -50 à 0°C. En outre, ce diagramme ne représente pas les besoins pic, tels que la production d'eau chaude sanitaire qui dépend du nombre de personnes utilisant les équipements de 5 douche, toilette, cuisine, etc. Ce diagramme ne représente pas non plus le besoin pic de remise en température d'une habitation occupée occasionnellement. Dans la configuration des figures 2 et 3, on remarque que le retour du circuit de chauffage 30 passe d'abord au travers de l'échangeur principal 5,51 puis est dirigé vers la zone froide du compresseur à l'endroit duquel le fluide du circuit de chauffage 10 refroidit le compresseur Ml. On peut prévoir, dans toutes les configurations, que le circuit de sortie des gaz brûlés (noté 32) du brûleur 11 passe à l'intérieur d'un échangeur 21 couplé avec le circuit de chauffage, à l'endroit duquel les fumées (issues de la combustion) cèdent leurs calories au fluide du circuit principal de chauffage 30. 15 D'autre part, on peut prévoir, dans toutes les configurations, un échangeur de préchauffage d'admission d'air, repéré 9, par lequel on met à profit des calories présentes dans la sortie des gaz sortant du brûleur 11 pour préchauffer l'air frais 35 admis vers la flamme du brûleur. L'échangeur de préchauffage 9 est ici un échangeur air/air, connu en soi, utilisé à flux croisés dans l'exemple illustré. 2 0 L'air qui arrive dans l'injecteur du brûleur 11 se trouve ainsi à une température comprise entre 100 °C et 200 °C. La quantité de gaz introduite et brûlée par le brûleur 11 est commandée par une unité de régulation 1 (cf. Fig. 9) qui contient au moins une boucle d'asservissement pour maintenir la température de la partie chaude du compresseur M1 à une température cible 25 (typiquement entre 600°C et 700°C). L'unité de régulation 1 pilote non seulement la quantité de gaz délivrée au brûleur 11 (avec pilotage de la richesse) mais aussi la vanne 78 de régulation ECS et aussi le cas échéant la vitesse de rotation du moteur de régulation 17 dont il sera question plus loin. En outre, pour gérer le besoin d'appoint de chauffage, l'unité de régulation pilote également la position de la vanne de sélection 75 3 0 qui active ou pas le circuit de surchauffe 38. Plus précisément, on prévoit un capteur de température 61 qui capte la température du carter 110 contenant le brûleur du compresseur (cf. Fig. 6). L'unité de régulation peut aussi recevoir diverses informations de température et de débit 62,63, en provenance du circuit d'eau chaude sanitaire, du thermostat général de régulation du 35 chauffage dans l'habitation sur lequel l'utilisateur indique la température de consigne 66, 3065515 10 etc. La régulation fait intervenir, selon les configurations et les températures courantes, des décisions tout ou rien (cyclage ON/OFF) et/ou des asservissements en continu sur le débit au brûleur, sur la vanne de régulation d'appoint 75 sur la vanne de régulation ECS 5 78. Plus précisément s'agissant de la constitution du compresseur Ml, en référence à la figure 6, il s'agit d'un compresseur thermique dit 'régénératif' avec une zone d'apport de calories (zone chaude) une zone de refroidissement (zone froide), une enceinte fermée 8 qui communique avec l'extérieur grâce à 2 clapets anti-retour, à savoir un 10 clapet d'entrée 41 (admission) et un clapet de sortie 42 (refoulement). Dans l'exemple des Figures 4 et 6, il n'y a qu'un seul étage de compression noté Ul, alors que dans l'exemple de la Figure 8, il s'agit d'une configuration à trois étages de compression autrement dit trois unités de compression U1,U2,U3. Dans l'enceinte fermée 8, le fluide compressible occupe un volume quasi constant, 15 et un piston déplaceur 71 y est configuré pour se déplacer alternativement, de haut en bas dans l'exemple illustré, afin de déplacer l'essentiel du volume de fluide compressible vers la zone chaude ou vers la zone froide. Le piston est relié à un système d'embiellage et de vilebrequin d'entraînement dans un système d'auto entraînement qui sera vu plus loin. 2 0 Comme représenté à la Figure 6, le compresseur est architecturé autour d'une direction axiale X, qui est de préférence disposée verticalement, mais une autre disposition n'est pas exclue. Selon cet axe peut se déplacer le piston 71 monté mobile dans une chemise cylindrique 90. Ledit piston sépare la première chambre 81 et la deuxième chambre 82, ces deux chambres étant incluses dans l'enceinte de travail 8 25 avec la somme de leurs volumes V1+V2 sensiblement constante. Le piston 71 présente une portion supérieure en forme de dôme, par exemple hémisphérique. L'enceinte de travail 8 est contenue structurellement dans un assemblage formé d'un carter chaud 96 et d'une culasse froide 95, avec interposition d'un anneau isolateur thermique 97. 30 La première chambre 81, dite aussi 'chambre chaude', est agencée au dessus du piston et couplée thermiquement à une source chaude 11 (un brûleur 11 de combustible) qui apporte des calories directement au fluide gazeux. La première chambre est de révolution avec une portion cylindrique de diamètre correspondant au diamètre Dl du piston et une portion hémisphérique en partie supérieure, qui comprend une ouverture 35 centrale 83 pour l'entrée et la sortie du fluide compressible. La source chaude 11 forme 3065515 11 une calotte 110 agencée tout autour de la chambre chaude 81, avec un injecteur de brûleur au centre. La deuxième chambre 82, dite aussi 'chambre froide', est agencée au dessous du piston et couplée thermiquement à une source froide (ici le retour du circuit de 5 chauffage 91) pour ainsi transférer des calories du fluide compressible vers le circuit de chauffage. La deuxième chambre est cylindrique, de diamètre Dl, et comprend plusieurs ouvertures 84 disposées en cercle autour de l'axe, sous le piston, pour l'entrée et la sortie du fluide compressible. Autour de la paroi de la chemise cylindrique 90 est agencé un échangeur 10 régénérateur 19, du type de ceux utilisés classiquement dans les machines thermodynamiques de type machine Stirling. Cet échangeur 19 (qu'on appellera aussi simplement 'régénérateur' dans la suite) comprend des canaux fluides de faible section et des éléments de stockage d'énergie thermique et/ou un réseau serré de fils métalliques. Ce régénérateur 19 est agencé à une hauteur intermédiaire entre l'extrémité 15 supérieure et l'extrémité inférieure de l'enceinte et présente un coté chaud 19a vers le haut et un coté froid 19b vers le bas. À l'intérieur du régénérateur, on constate entre le côté chaud et le côté froid, un gradient de température important, le côté chaud ayant une température voisine de la température de la calotte du brûleur à savoir 700°C, le côté froid ayant une température 20 voisine de la température du circuit de chauffage à savoir une température comprise entre 30°C et 70°C selon la ou les entité(s) présente(s) sur le circuit de chauffage. Un interstice annulaire de circulation 24 agencé contre la surface interne du carter chaud 96 relie l'ouverture 83 de la première chambre jusqu'au côté chaud 19a du régénérateur. 25 Des canaux 25 dans la culasse 95 relient les ouvertures 84 de la deuxième chambre jusque au côté froid 19b du régénérateur. Ainsi, lorsque le piston monte, le gaz compressible est chassé de la première chambre 81 par l'interstice de circulation 24, le régénérateur 19 et les canaux 25 en direction de la deuxième chambre froide 82. À l'inverse, lorsque le piston redescend, le 30 gaz compressible est chassé de la deuxième chambre froide 82 par les canaux 25, le régénérateur 19 et l'interstice de circulation 24, en direction de la première chambre 81. Le fonctionnement du compresseur est assuré par le mouvement alternatif du piston 71 entre le point mort bas PMB et le point de haut PMH, ainsi que par l'action d'un clapet d'aspiration 41 sur l'entrée, d'un clapet anti-retour 42 de refoulement sur la 35 sortie. Les différentes étapes A,B,C,D, décrites ci-après sont représentées sur les figures 3065515 12 6 et 7. Etape A. Le piston, initialement en haut, se déplace vers le bas et le volume de la première chambre 81 augmente alors que volume de la deuxième chambre 82 diminue. De par le 5 fait, le fluide est poussé au travers du régénérateur 19 du bas vers le haut, et se réchauffe au passage. La pression Pw augmente de façon concomitante. Etape B. Lorsque la pression Pw dépasse une certaine valeur, le clapet de sortie 42 s'ouvre et la pression Pw s'établit à la pression P2 de sortie du fluide compressé et du fluide est 1 0 expulsé vers la sortie (le clapet d'entrée 41 reste bien sûr fermé pendant ce temps). Ceci se poursuit jusqu'au point mort bas du piston. Etape C. Le piston, se déplace maintenant du bas vers le haut et le volume de la deuxième chambre augmente alors que première volume de la chambre diminue. De par le fait, le 15 fluide est poussé au travers du régénérateur 19 du haut vers le bas, et se refroidit au passage. La pression Pw diminue de façon concomitante. Le clapet de sortie 42 se ferme en début de montée. Etape D. Lorsque la pression Pw passe en dessous d'une certaine valeur, le clapet d'entrée 20 41 s'ouvre et la pression Pw s'établit à la pression P1 d'entrée de fluide et du fluide est aspiré par l'entrée (le clapet de sortie 42 reste bien sûr fermé pendant ce temps). Ceci se poursuit jusqu'au point mort haut du piston. Le clapet d'entrée 41 se fermera dès le début de la descente du piston. Les mouvements de la tige 18 sont commandés un dispositif d'auto-entrainement 25 14 agissant sur une extrémité de la tige. Ce dispositif d'auto-entrainement comprend un volant inertiel 142 monté à rotation autour d'un axe Yi, une bielle 141 reliée audit volant par une liaison pivot, par exemple un palier à roulement 143. La bielle 141 est reliée à la tige par une autre liaison pivot, par exemple un palier à roulement 144. La chambre auxiliaire 88 remplie du fluide gazeux de travail à une pression notée 30 Pa. Lorsque le dispositif est en fonctionnement, la pression Pa dans la chambre auxiliaire 88 converge vers une pression moyenne sensiblement égale à la demi-somme des pressions mini P1 et maxi P2. En effet, en raison du jeu fonctionnel réduit entre la bague 118 et la tige 18, en régime dynamique, cette très petite fuite ne nuit pas au fonctionnement et reste négligeable. 35 Lorsque le volant tourne d'un tour, le piston balaye un volume correspondant à la 3065515 13 distance entre le point mort et point mort bas, multipliée par le diamètre Dl. Le cycle thermodynamique, tel que représenté à la figure 7 fournit un travail positif au dispositif d' auto-entrainement. Toutefois d'une part pour le démarrage initial et pour des besoins de régulation de 5 vitesse de rotation, on prévoit un moteur 17 couplé au volant inertiel 142. Ce moteur peut être logé avantageusement dans la chambre auxiliaire 88 ou à l'extérieur avec un couplage magnétique à la paroi. Le moteur 17 est piloté par une unité de régulation, non représentée aux figures ; la commande du moteur permet d'accélérer ou de ralentir la vitesse de rotation du volant 10 inertiel, les flux thermiques échangés étant en relation quasi proportionnelle avec la vitesse de rotation du volant inertiel. Grâce au moteur 17, l'unité de régulation peut ajuster la vitesse de rotation entre typiquement 100 trs/m et 500 trs/m, préférentiellement dans la gamme [200 - 300 trs/m]. On note également que le moteur 17 sert à faire démarrer le dispositif d'auto 15 entraînement 14. On remarque que le piston 71 n'est pas un piston récepteur de puissance (à l'inverse d'un moteur à combustion interne ou d'un moteur Stirling classique) mais simplement un piston déplaceur ; la puissance est fournie sous forme d'augmentation de pression de gaz de travail. 20 On note que V1 + V2 + Vcanal = Vtotal si on fait abstraction des variations du volume de la tige 18, V1 étant le volume de la première chambre, V2 étant le volume de la deuxième chambre et Vcanal étant le volume des canalisations 24,25 . De préférence on s'arrange pour avoir un volume mort de plus faible possible avec des canalisations de petite section, par exemple on obtiendra Vcanal REVENDICATIONS1. Chaudière thermodynamique pour au moins délivrer des calories dans au moins un circuit de chauffage (30), la chaudière comprenant au moins un compresseur (M1) formant la fonction compression d'une boucle de type pompe à chaleur (31,34) utilisant un fluide frigorigène, la chaudière comprenant en outre un brûleur (11) de combustible qui délivre des calories au moins dans le fluide compressible, en aval du compresseur. 2. Chaudière thermodynamique selon la revendication 1, dans laquelle le fluide frigorigène est un fluide compressible de type R744 (CO2). 3. Chaudière thermodynamique selon l'une des revendications 1 à 2, dans laquelle le compresseur est un compresseur thermique comprenant au moins un étage de compression avec piston (71) à déplacement alternatif, le brûleur (11,11a) de combustible formant en outre la source chaude du compresseur et le circuit de chauffage formant la source froide du compresseur. 4. Chaudière thermodynamique selon la revendication 3, comprenant un circuit d'eau chaude sanitaire (15,16). 5. Chaudière thermodynamique selon l'une des revendications 3 à 4, dans laquelle le brûleur (11) du compresseur forme l'unique brûleur de la chaudière. 6. Chaudière thermodynamique selon l'une des revendications 3 à 5, comprenant un circuit de surchauffe (38) du fluide compressible dans ou au voisinage immédiat du brûleur, et une vanne de régulation d'appoint (75) permettant de faire sélectivement circuler le fluide compressible dans ledit circuit de surchauffe. 7. Chaudière thermodynamique selon l'une des revendications 3 à 6, dans laquelle le brûleur (11) du compresseur permet de délivrer la totalité de la puissance de la chaudière. 8. Chaudière thermodynamique selon l'une des revendications 4 ou l'une des revendications 5 à 7 lorsqu'elles dépendent de la revendication 4, comprenant un échangeur (5) formant l'interface thermique essentiel entre le circuit de fluide 3065515 17 compressible (31) et le circuit de chauffage (30), l'échangeur (5) comprenant un échangeur haute température (50) et un échangeur basse température (51), l'échangeur haute température étant couplé au circuit d'eau chaude sanitaire (15,16). 5 9. Chaudière thermodynamique selon l'une des revendications 3 à 8, dans laquelle la boucle de type pompe à chaleur comprend deux circuits disposés en cascade, à savoir un circuit de travail de gaz compressible R744 (31,M1,5,7,6) et un circuit d'eau glycolée (34,4,6). 10 10. Chaudière thermodynamique selon l'une des revendications 3 à 9, dans laquelle il est prévu une unité de modulation et un moteur (17) pour réguler, à savoir augmenter et/ou diminuer la vitesse de rotation du compresseur. 11. Chaudière thermodynamique selon l'une des revendications 3 à 10, dans laquelle le 15 compresseur comprend au moins deux étages de compression en série, à savoir un premier étage de compression (U1) et un deuxième étage de compression (U2). 12. Chaudière thermodynamique selon la revendication 11, comprenant trois étages (U1,U2,U3). 20