FR 3052793 A1 20171222 FR 1670320 A 20160617 1 La présente invention concerne un dispositif permettant principalement de transférer rapidement de l'eau chaude, à partir d'une source jusqu'à un utilisateur ou une machine 5 distants de cette source. En règle générale, quand une personne ouvre un robinet pour obtenir de l'eau chaude ou mitigée, elle doit régulièrement attendre de longues secondes avant d'être desservie. 10 Pendant ce temps, l'eau potable qui est notre ressource naturelle la plus précieuse, s'écoule directement vers le réseau d'assainissement. Le volume d'eau gaspillé à chaque utilisation peut atteindre 3 à 5 litres suivant la 15 configuration du réseau, ce qui représente généralement une part importante de la consommation d'eau totale. Cette opération récurrente influe de façon significative sur le confort, sur l'écosystème 20 et sur la facture d'eau de l'utilisateur. Ce temps d'attente et ce gaspillage sont liés à de nombreux facteurs qui sont principalement : - la distance que doit parcourir l'eau chaude 25 pour arriver à l'utilisateur - le débit d'eau chaude demandé par l'utilisateur - la section du tuyau - la caractéristique des composants du réseau, 30 qui sont généralement à température ambiante et qui refroidissent le fluide lors de son passage (nourrices de distribution, tuyaux, raccords, flexibles, robinets'). Pour modérer le problème, les installateurs 35 en sanitaire se contentent généralement de limiter la distance entre la source d'eau chaude et les différents points de puisage. Malgré 3052793 2 cela, le temps d'attente et le gaspillage d'eau potable restent souvent considérables. Pour y remédier plus efficacement certaines installations sont pourvues indépendamment: - d'une boucle de recirculation communément appelée "bouclage". Il en existe de nombreuses variantes, dans lesquelles l'eau chaude circule par intermittence ou non, grâce à une pompe, entre la source et les différents points de m puisage. Les tuyaux d'alimentation sont de cette façon toujours remplis d'eau chaude. Inconvénients majeurs : même si les tuyauteries sont bien isolées thermiquement, la constante déperdition calorifique du fluide, rend à la 15 longue le procédé très énergivore. De plus l'utilisateur ne peut généralement pas obtenir directement de l'eau très chaude au robinet. - d'une petite réserve appelée " chauffe-eau sous évier " qui est encombrante, onéreuse et 20 qui n'alimente généralement qu'un seul robinet. - d'un petit chauffe-eau instantané sous évier qui nécessite beaucoup de puissance électrique, qui offre un faible débit et qui n'alimente qu'un seul robinet. 25 Le dispositif selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients. Il est complémentaire et s'adapte à tous les réseaux d'eau sanitaire neufs ou déjà existants. 30 Cette technologie peut aussi être applicable avec n'importe quel fluide, à des températures non limitatives, notamment pour une utilisation dans un domaine industriel. Il comporte, selon une première caractéristique, 35 une pompe volumétrique motorisée, qui canalise l'eau chaude d'une réserve ou d'un moyen de production quelconque appelé la source, pour la 3052793 3 propulser à grande vitesse dans un tuyau (1) de très petite section qui alimente un robinet. Le dispositif permet aussi d'éloigner considérablement la source d'eau chaude des 5 points de puisage, pour pallier à d'éventuels contraintes d'encombrement, d'esthétique et/ou de risque de dégât des eaux . Pour une meilleure compréhension, le descriptif ci-dessous fait d'abord état d'un dispositif qui alimente un seul robinet, pour ensuite appliquer le principe sur l'ensemble d'un réseau sanitaire composé de plusieurs points de distribution. Lorsque la motopompe est en fonctionnement, elle délivre un débit d'eau constant, légèrement supérieur au débit maximum d'un robinet dans une installation traditionnelle. m Le transfert d'un tel débit d'eau jusqu'à l'utilisateur, via le tuyau (1) de très petite section implique : - une circulation rapide du fluide, qui desservira ainsi rapidement l'utilisateur. 25 - une pression d'alimentation conséquente permettant de vaincre les pertes de charges dans le tuyau (1) de très petite section. Le tuyau (1) débouche et s'écoule directement 30 dans le tuyau (2) du réseau traditionnel d'alimentation d'eau chaude, au plus près du robinet (voir figure 3). La pression dans le tuyau (1) est de ce fait dégressive tout le long du parcours pour s'équilibrer progressivement à 35 celle du réseau (généralement réglée à 3 bars). 3052793 4 Pour diverses raisons pratiques et/ou esthétiques, dans une installation neuve ou si le réseau existant le permet, le tuyau (1) de petite section, au moyen de raccords 5 spécifiques, peut cheminer totalement ou partiellement dans le tuyau (2) jusqu'au robinet (voir figure 4). Selon une autre variante, le tuyau (1) peut faire partie intégrante du tuyau (2) lors de la lo fabrication, pour former un seul ensemble de section géométrique quelconque. Les pertes de charges dans le tuyau (1) sont en grande partie fonction de la section du tuyau, de sa longueur, du débit et de la température de 15 l'eau. Il s'agit principalement du frottement de l'eau en mouvement dans le tuyau (1), qui se traduit par un échauffement. L'énergie électrique absorbée par la motopompe 20 est quasi intégralement utilisée pour vaincre ces pertes de charges ; elle sera donc presque entièrement restituée dans l'eau de l'utilisateur sous forme de chaleur. Au moyen d'une boucle de refroidissement 25 hydraulique, dans laquelle circule par exemple de l'eau froide puisée en amont de la source, les pertes joules de la motopompe relatives à son rendement, peuvent également être canalisées, récupérées et restituées dans l'eau 30 de l'utilisateur sous forme de chaleur. Quelle que soit la puissance absorbée par le dispositif, l'utilisateur ne verra donc pas sa facture énergétique augmenter avec son emploi. 35 La motopompe doit être relativement puissante et dimensionnée principalement en fonction de la longueur et de la section du tuyau 3052793 5 (1) pour assurer un débit et une pression suffisants. Elle doit idéalement être de technologie silencieuse et sans vibration pour limiter les nuisances sonores. Elle doit être 5 pourvue d'éléments de sécurité mécaniques et/ou électriques (Exclapet de décharge, pressostat, fusible etc.) pour assurer la sécurité des intervenants et éviter les dégradations en cas de disfonctionnement. 10 Dans le cas d'un raccordement sur un chauffe- eau instantané, le débit de la pompe doit idéalement être ajusté (mécaniquement ou électriquement) à la puissance de chauffe maximale du chauffe-eau. 15 Le tuyau (1) peut être en polyamide extrudé ou en polyéthylène réticulé (PER). Il doit impérativement être résistant à la pression et m à la température du fluide, et idéalement, être flexible pour cheminer facilement jusqu'aux robinets. Il doit aussi avoir un faible coefficient de conductivité thermique afin de limiter la déperdition calorifique du fluide 25 lors de son écoulement. Il serait aussi idéal qu'il soit de qualité alimentaire. L'eau contenue dans le tuyau (2) du réseau traditionnel d'alimentation d'eau chaude a deux m sens de parcours : 1) de l'utilisateur vers la source, quand la pompe est en fonctionnement 2) de la source vers l'utilisateur quand la pompe est arrêtée (circulation normale du fluide 35 dans un réseau traditionnel). Lorsque l'utilisateur ne dispose que d'une partie du débit disponible au robinet, le 3052793 6 surplus d'eau chaude acheminé par le tuyau (1) retourne à la source chaude via le tuyau (2) (voir figure 3 & 4). De la même façon, même si le débit d'eau chaude 5 est maximum pour l'utilisateur, une petite partie du débit retourne malgré tout à la source. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, l'eau à température ambiante contenue dans le tuyau (2) est de ce fait entièrement remplacée 10 par de l'eau chaude. Afin de limiter le temps de fonctionnement du dispositif, la motopompe peut alors s'arrêter automatiquement et l'eau circulera dans l'autre sens de façon traditionnelle. 15 L'arrêt automatique de la motopompe peut être commandé par une temporisation ou par une sonde thermique placée sur le départ du tuyau (2). Dans le tuyau (2), les pertes de charges sont variables suivant le débit et le sens de circulation du fluide, ce qui influe sensiblement sur la pression d'eau chaude qui alimente le robinet utilisateur lorsque la motopompe s'arrête. De ce fait, le débit d'eau au robinet diminue un peu, et si l'utilisateur a demandé de l'eau mitigée, la température du fluide diminue également. Pour pallier au problème, un régulateur de 30 pression ou de débit, placé en amont du robinet sur le circuit d'eau chaude, assure un débit et une température d'eau constants à l'utilisateur. La motopompe démarre et s'arrête 35 automatiquement à chaque utilisation. Cette fonction peut être commandée par un capteur de débit, placé directement en amont du 3052793 7 robinet utilisateur sur le circuit d'eau chaude. Idéalement ce capteur peut être incorporé au robinet. Un câble électrique deux brins qui chemine 5 jusqu'au robinet, pouvant idéalement faire partie intégrante du tuyau (1) ou (2), assure une liaison électrique entre le capteur de débit et un module logique électronique qui commande l'automatisme du dispositif. m Le courant du circuit de commande doit être de faible tension (12v ou 24v) pour garantir la sécurité des utilisateurs. Une option du dispositif permet aussi à 15 l'utilisateur d'obtenir directement un débit d'eau sous pression. Si l'environnement de l'habitation le permet, notamment lorsqu'il s'agit d'une habitation individuelle, le dispositif peut être pourvu 20 d'une sortie spécifique qui permet de raccorder une tuyauterie munie par ex. d'une lance de nettoyage haute pression. Un raccord rapide haute pression, pourvu d'une fonction obturateur lorsqu'il n'est pas 25 raccordé, permet à l'utilisateur de se brancher et de se débrancher facilement. Selon la configuration de l'habitation, le raccordement peut s'effectuer soit directement sur le dispositif, ou sur une conduite annexe qui chemine par exemple, de façon permanente jusqu'à l'extérieur de l'habitation. Cette fonction nécessite idéalement une motopompe plus puissante qui délivrera une pression de travail plus conséquente. L'ajout de composants spécifiques (non détaillés dans ce descriptif), permet de régler la pression de travail, le débit, la température 3052793 8 ainsi que l'apport d'un additif dans l'eau (Ex : savon, produit anti mousse, etc.). L'utilisateur disposera alors d'un nettoyeur haute pression performant (débit & pression), 5 silencieux, toujours prêt à l'emploi, pratique à utiliser et à ranger. Ce circuit spécifique haute pression peut aussi servir à toutes autres applications qui nécessitent une puissance hydraulique (Ex : m débouche canalisation, brosse à sol, vérin ou moteur hydraulique, etc.) Un capteur de débit placé directement sur le départ du circuit de nettoyage haute pression et raccordé électriquement à l'automate, commande 15 la marche et l'arrêt de la motopompe selon la demande de l'utilisateur. Pour en disposer efficacement, sans attendre et sans interruption, cette fonction haute pression optionnelle est entièrement m prioritaire sur les autres circuits du réseau d'eau sanitaire. A titre d'exemple non restrictif à l'invention, le descriptif ci-dessous fait état 25 du dispositif raccordé sur une installation sanitaire traditionnelle constituée de plusieurs points de puisage. Suivant ce mode de fonctionnement, particulièrement prévu pour limiter la cylindrée 30 et la puissance de la motopompe, le dispositif est programmé pour desservir un seul robinet à la fois. Dans une habitation standard, il est rare que deux utilisateurs appellent de l'eau chaude ou 35 mitigée en même temps. Si le cas se présente, le deuxième utilisateur attendra l'eau tempérée de 3052793 9 façon coutumière ou bien jusqu'à ce que le dispositif soit à nouveau disponible. Suivant ce principe, pour que le débit d'eau chaude ne soit pas partagé entre les différents 5 circuits et qu'il ne réchauffe pas inutilement les tuyauteries non sollicitées, chaque circuit est pourvu d'une électrovanne haute pression qui permet d'orienter le flux d'eau chaude vers le robinet sollicité en premier. m Idéalement, chacune doit être placée sur les circuits (1 1' et 1"), sur leurs départs, afin que la haute pression ne sollicite pas le reste du réseau. Des vannes mécaniques haute pression incorporées 15 aux robinets utilisateurs peuvent aussi assurer cette même fonction. Lorsqu'un circuit est sollicité, le capteur de débit, placé en amont du robinet, commande l'ouverture et la fermeture de l'électrovanne m respective au circuit, en même temps que la marche et l'arrêt de la motopompe. Dans le cas d'une réserve d'eau chaude de type cumulus, ces électrovannes peuvent aussi permettre d'éviter un phénomène de thermosiphon 25 bien connu des chauffagistes, lorsque le dispositif est au repos. Evitant ainsi une déperdition calorique du fluide en circulation constant dans les tuyauteries. m Une nourrice de distribution alimentée par la pompe, accueille les tuyaux (1 1' et 1") qui cheminent indépendamment jusqu'aux différents points de puisage. Du fait que la motopompe délivre un débit d'eau 35 constant, la pression d'alimentation des tuyaux (1 1' ou 1"), ainsi que la puissance électrique 3052793 10 absorbée par le moteur est variable suivant principalement la longueur du circuit sollicité. En fonction du réseau sanitaire propre à 5 chacun et selon le besoin du/des utilisateur(s), le dispositif peut être raccordé et fonctionner de différentes façons. Selon d'autres variantes non détaillées: - la motopompe peut être de technologie io quelconque, volumétrique ou non, alimentée par diverses énergies (électrique, mécanique ou hydraulique...). - la motopompe peut être de cylindrée et de puissance plus importante, pour permettre 15 d'alimenter simultanément plusieurs points de puisage. -la motopompe peut délivrer un débit d'eau et/ou une température d'eaux variables asservies directement à la demande d'un ou 20 plusieurs utilisateurs suivant la complexité du fonctionnement , l'automatisme du dispositif peut être assuré par des composants logiques mécaniques et/ou hydrauliques et/ou thermiques et/ou pneumatiques et/ou électriques ou grâce à 25 un circuit électronique (non détaillé dans ce descriptif), Ou plus simplement, grâce à un automate préprogrammé ou programmable par l'installateur en fonction du besoin de l'utilisateur. 30 Suivant les cas, il permet principalement ou accessoirement d'assurer ces différentes fonctions : -il pilote, au moyen d'un relais de puissance, la mise en route de la motopompe ainsi 35 que l'ouverture de l'électrovanne du circuit sollicité. 3052793 n -il pilote l'arrêt de la motopompe ainsi que la fermeture de l'électrovanne sollicitée ; lorsque l'utilisateur ferme le robinet d'eau chaude, ou quand le tuyau (2 2' ou 2") est rempli 5 d'eau chaude (information donnée par une temporisation ou par une sonde thermique). -il renouvelle régulièrement l'eau contenue dans les tuyauteries (2 2' ou 2") qui n'ont pas été sollicitées depuis un certain temps, afin de m limiter la prolifération des bactéries et le risque d'exposition aux plus dangereuses telles que les légionnelles. -il commande de façon prioritaire la marche et l'arrêt de la motopompe lorsqu'un utilisateur 15 sollicite le circuit principalement dédié au nettoyage haut pression. L'ensemble, constitué de la pompe, des différents raccords ainsi que des nourrices de m distribution, doit, dans la mesure du possible, former un bloc compact, placé au plus près de la source pour être rapidement alimenté par l'eau chaude. Pour ne pas refroidir le fluide lors de son 25 passage, un moyen de chauffage peut y être incorporé afin de maintenir ces éléments à la même température que la source. Cette fonction peut être assurée par une résistance électrique ou par la circulation d'un fluide tempéré. m L'ensemble peut être pourvu d'une isolation thermique périphérique afin de limiter la déperdition calorique et de limiter ainsi la consommation énergétique. Le tuyau qui alimente le dispositif en eau 35 chaude, peut également être chauffé et isolé pour assurer un fonctionnement optimum. 3052793 12 Idéalement, la réserve d'eau chaude de type cumulus peut être conçue et fabriquée pour accueillir le dispositif, de façon à ce que l'ensemble forme un bloc compact, pratique à 5 raccorder qui demeure à la même température que le fluide. Le raccordement du système peut se faire sur une réserve d'eau chaude de type cumulus ou sur 10 un système de production d'eau chaude de type chauffe-eau instantané, aussi appelé chauffe-eau selon la demande. L'admission de la pompe doit être raccordée sur le départ de la source, de façon à être alimentée 15 directement par de l'eau chaude. Un jeu de deux clapets anti-retour, raccordés à la nourrice accueillant les tuyaux (2 2' et 2 ") permet de : 20 -refouler l'eau à température ambiante en amont de la source, sur l'arrivée d'eau froide lorsque la pompe est en fonctionnement. -Canaliser directement l'eau chaude de la source lorsque le fluide circule de façon traditionnelle dans 25 l'autre sens quand la pompe est arrêtée ; Cette conception permet que la pompe n'absorbe pas directement l'eau à température ambiante contenue dans le tuyau (2 2' ou 2 ") qui est de retour vers la source. 30 Dans le cas où la source est une réserve d'eau chaude standard de type cumulus, selon une variante plus économique et plus pratique à raccorder, qui notamment supprime les deux clapets anti-retour: le flux d'alimentation de 35 la pompe et le flux d'alimentation des tuyaux (2 2' et 2") peuvent tous deux cheminer par le même orifice d'échappement de la réserve. Ils doivent 3052793 13 néanmoins être dissociés et les piquages doivent déboucher éloignés l'un de l'autre dans la partie supérieure du cumulus, là où l'eau est la plus chaude (Voir figure 2). Ceci, afin que la 5 pompe n'absorbe pas directement l'eau à température ambiante contenu dans le tuyau (2 2' ou 2 ") qui est de retour vers la source. Les dessins annexés illustrent io l'invention : - la figure 1 illustre le schéma hydraulique relatif à un mode de fonctionnement du dispositif permettant de desservir trois points d'eau sanitaire et pourvu de la 15 fonction principalement destinée au nettoyage haute pression. - les figures 3 et 4 illustrent deux variantes de raccordements, ainsi que l'écoulement du fluide au niveau d'un robinet mitigeur 20 pendant une phase d'utilisation quelconque, lorsque la motopompe est en route. (Le capteur de débit et le régulateur de pression ne sont pas représentés). - la figure 4 illustre un mode de raccordement 25 simplifié du dispositif sur une réserve d'eau chaude de type cumulus. En référence à la figure 1, à titre d'exemple non restrictif à l'invention, la réalisation 30 décrite ci-après fait état d'un dispositif permettant d'alimenter trois points d'eau sanitaire (Exemple : un évier, un lavabo et une douche). Le dispositif est pourvu d'un circuit spécifique destiné principalement au nettoyage 35 haut pression. Suivant ce mode de fonctionnement - , l'automatisme du dispositif permet d'alimenter 3052793 14 un seul robinet à la fois. La fonction nettoyeur haute pression est prioritaire sur tous les autres circuits. L'ensemble motopompe (3&19) est 5 constitué d'une pompe volumétrique à engrenage (3), délivrant un débit constant de 12 litres/min sous une pression maximum de 160 bars et d'un moteur (19) asynchrone monophasé 230 V50 Hz délivrant une puissance maximale de 3500 m Watts. Les tuyaux (1 1' et 1") sont en polyamide extrudé de diamètre intérieur 4,5mm et de diamètre extérieur 8mm. Ils résistent à une pression de 100 bars et à une température de 15 80°C. Les tuyaux (2 2' 2'' et 11 11' 11") qui constituent le réseau sanitaire traditionnel sont en polyéthylène réticulé (PER) de diamètre intérieur lOmm (diamètre 12mm extérieur) ou bien m de diamètre intérieur 13mm (16mm de diamètre extérieur) couramment utilisés en plomberie sanitaire. Ces modèles sont résistants à une pression de 10 bars et à une température de 100°C. 25 Un petit automate programmé pourvu de relais de puissance, raccordé au réseau électrique et aux différents capteurs et actionneurs (capteur de débits (15 15' 15" et 15"'), électrovannes (13 13' et 13"), moteur (19)) assure le m fonctionnement automatisé du dispositif. Le tuyau (1) qui alimente le robinet (12) a une longueur de 25 mètres. L'utilisateur peut obtenir un débit maximum standard d'eau très chaude (11L/min à 65°C), ou bien un débit d'eau 35 mitigé quelconque au robinet en moins de 4 secondes. La motopompe fournit dans ce cas une pression d'alimentation d'environ 80 bars et 3052793 15 absorbe une puissance électrique avoisinant 1800 Watts. Les tuyaux (1' et 1") qui alimentent respectivement les robinets (12' et 12") ont une 5 longueur plus standard de 7 mètres. L'utilisateur peut de la même façon, obtenir un débit maximum d'eau très chaude ou un débit d'eau mitigée quelconque au robinet en moins de 2 secondes. La motopompe fournit dans ce cas, une 10 pression d'alimentation d'environ 30 bars et absorbe une puissance électrique avoisinant 700 Watts. Suivant ce mode de fonctionnement, quelque soit le circuit sollicité, même si le débit au 15 robinet est maximum pour l'utilisateur, une petite partie du débit (environ 1L/min) d'eau chaude acheminé par le tuyau (1 1' ou 1") retourne en direction de la source via le tuyau (2 2' ou 2"), afin de remplacer son contenu par 20 de l'eau chaude. Après une minute ou deux de fonctionnement, suivant la longueur de la tuyauterie, la motopompe s'arrête et l'eau chaude prend un cheminement coutumier dans l'autre sens. 25 La lance de nettoyage haute pression (14) est pourvue d'un flexible d'alimentation standard d'une longueur de 20 mètres qui est raccordé au dispositif. A l'utilisation, la lance délivre un débit d'eau chaude de 12 1/min sous une pression 30 de travail de 160bars. Cette fonction nécessite la puissance maximum de 3500W. 35 La figure 1, nous montre le mode de raccordement du dispositif. 3052793 16 On y retrouve : - la source d'eau chaude (4) qui peut être une réserve de type cumulus ou bien un chauffe-eau instantané. 5 - la motopompe (3&19). - une nourrice de distribution (8) qui alimente le circuit haute pression. - trois tuyaux de petite section (1 l' et 1") en polyamide extrudé qui cheminent 10 indépendamment jusqu'aux robinets. - trois robinets mitigeurs à commande manuelle (12 12' 12"). - une nourrice de distribution (9) qui accueille les trois tuyaux en PER (2 2' et 15 2") constituant le réseau traditionnel d'alimentation d'eau chaude. - une nourrice de distribution (10) raccordée à la concession, qui accueille les trois tuyaux en PER (11 11' et 11") constituant le 20 réseau traditionnel d'alimentation d'eau froide. - un jeu de deux clapets anti-retour (6) qui assurent une circulation correcte du fluide. - un tuyau (7) qui assure le retour de l'eau à 25 température ambiante contenu dans le tuyau (2 2' ou 2") en amont de la source lorsque la pompe est en fonctionnement. - trois électrovannes (13 13' et 13"), placées sur le départ des tuyaux (1 l' et 1"), qui 30 permettent d'obturer les circuits qui ne sont pas sollicités. - une lance et une tuyauterie (14) adaptées au nettoyage haute pression. - un raccord rapide (19) pourvu d'une fonction 35 obturateur lorsqu'il n'est pas raccordé. 3052793 17 - trois régulateurs de pression (5 5' et 5") qui assurent à l'utilisateur un débit et une température constants lorsque la motopompe (3&19) s'arrête. 5 - quatre capteurs de débit (15 15' 15" et 15"'), qui renseignent l'automate sur le/les circuit(s) sollicité(s). - un cordon électrique chauffant (16) branché directement sur le réseau électrique qui io assure le maintien en température du dispositif. - une isolation thermique périphérique (17) qui limite la déperdition calorique du système. 15 - un tuyau (18), isolé qui alimente le système en eau chaude. Les éléments de sécurité mécaniques et électriques, ainsi que l'automate ne sont pas représentés sur le schéma. 20 Le dispositif selon l'invention est complémentaire et s'adapte à tous les réseaux d'eau sanitaire. Il est principalement destiné à limiter le temps d'attente et le gaspillage 25 d'eau potable lorsqu'un utilisateur veut obtenir de l'eau chaude ou mitigée à un point d'eau sanitaire. Une option du dispositif permet aussi de se raccorder avec une tuyauterie et une lance de nettoyage haute pression. 30 REVENDICATIONS1) Dispositif sanitaire pour transférer rapidement l'eau chaude d'une source vers un utilisateur ou une machine lorsqu'il y a une demande, caractérisé en ce qu'il comporte au moins une source (4) qui fournit l'eau chaude, au moins une pompe (3) motorisée qui canalise et injecte l'eau chaude dans au moins un tuyau de petite section (1) qui dessert l'utilisateur ou la machine, ceci selon le principe que plus la section du tuyau (1) est petite, plus l'eau chaude circulera rapidement jusqu'à l'utilisateur et plus la puissance du dispositif devra être importante pour vaincre les pertes de charges dans le tuyau (1). 2) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que un capteur _de débit (15) commande La marche et l'arrêt de la motopompe (3&19) lorsqu'il y a une demande. 3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce que le tuyau de petite section (1) ait un diamètre intérieur de 4,5mm. 4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque circuit d'eau sanitaire soit pourvu d'une vanne pilotée (13) qui oriente le flux d'eau chaude vers le ou les circuit(s) sollicité(s). 5) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le tuyau (1) de petite section soit en matière polyamide extrudé ou en polyéthylène réticulé (PER). 6) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce 3052793 que le tuyau (1) fasse partie intégrante du tuyau traditionnel d'alimentation d'eau chaude (2) pour former un seul ensemble de section géométrique quelconque ou bien qu'il soit introduit dans le tuyau traditionnel d'alimentation d'eau chaude (2) pour y cheminer tout le long du parcours ou de façon partielle. 7) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la source d'eau chaude (4) accueille le dispositif de façon à former un seul ensemble. 8) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une sortie spécifique qui délivre un débit d'eau sous pression dédié principalement au nettoyage haute pression. 9) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ou les cycle(s) de fonctionnement soi(en)L automatisé(s) grâce à des composants logiques mécaniques et/ou hydrauliques et/ou thermiques et/ou pneumatiques et/ou électriques et/ou électroniques. 10) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un circuit de refroidissement hydraulique destiné à récupérer les pertes joules relatives au rendement de la motopompe.