FR 3054661 A1 20180202 FR 1657266 A 20160728 « Dispositif de mesurage des déperditions thermiques à travers l'enveloppe d'un bâtiments procédé mis en oeuvre dans un tel dispositif et module utilisé dans un tel dispositif. » La présente invention concerne un dispositif de mesurage des déperditions thermiques à travers l'enveloppe d'un bâtiment ainsi que le procédé pour mettre en oeuvre ce dispositif et module convenant pour la mise en application du procédé. Pour cela, un tel dispositif est remarquable en ce qu'il permet l'évaluation de l'isolation thermique de l'enveloppe d'un bâtiment par la mesure, in situ, d'indicateurs de déperditions thermiques à travers l'enveloppe du bâtiment notamment : du coefficient de transfert thermique par transmission Htr (W/K) défini dans la norme NF EN ISO 13790:2013. Ce coefficient est une propriété intrinsèque de l'enveloppe du bâtiment testé, du coefficient de transfert thermique par renouvellement d'air, dû aux infiltrations d'air, Hve (W/K) défini dans la norme NF EN ISO 13790:2013. Ce coefficient dépend d'une part de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe (propriété intrinsèque) et d'autre part des conditions climatiques et notamment du vent, du coefficient de déperdition thermique globale à travers l'enveloppe du bâtiment testé, dû aux infiltrations d'air et aux transmissions thermiques, Htot (W/K) défini par la formule suivante : Htot = Htr + Hve Ce coefficient dépend d'une part des propriétés intrinsèques de l'enveloppe (transmissions thermiques et étanchéité à l'air) et d'autre part des conditions climatiques et notamment du vent. La présente invention permet de plus d'évaluer l'incertitude sur l'évaluation de ces coefficients thermiques, tenant compte de toutes les sources d'erreur listées ci-dessous : Incertitudes des mesures (erreurs aléatoires et systématiques) Incertitudes sur les données conventionnelles utilisées dans le calcul - Incertitudes de modélisation. Impulsée par le Grenelle de l'environnement, la généralisation des bâtiments performants est aujourd'hui engagée. Les travaux de réhabilitation et la construction de 3054661 -2- bâtiments neufs à très haute performance énergétique ne pourront se réaliser de manière massive que si les maîtres d'ouvrage ont la certitude d'obtenir les performances énergétiques prévues en phase de conception. L'ensemble de la filière s'est largement mobilisé pour répondre à ce défi, mais ne dispose pas à ce jour de solutions adaptées pour 5 évaluer de manière opérationnelle les performances énergétiques effectives de ces bâtiments à la réception des travaux. Afin de sécuriser les acteurs de la filière et notamment de maitriser le risque de recours à la décennale lié à un désordre en matière de performance énergétique, la présente invention propose un outil simple, rapide et peu couteux de mesure de la performance énergétique intrinsèque de l'enveloppe d'un 10 bâtiment, à sa livraison. Par performance énergétique intrinsèque, on entend celle qui résulte des processus de conception, construction (ou travaux de rénovation) et qui par conséquent caractérise la performance des ouvrages achevés qu'il s'agisse de construction neuve ou de réhabilitation lourde. Les éléments principaux responsables de cette performance et vérifiables au cours du chantier et à la réception sont l'enveloppe, les 15 équipements techniques inclus à la construction et l'ensemble des systèmes de régulation et des préréglages de ces équipements techniques (pré-programmation horaire et préréglage des consignes, etc.). Cette performance constitue la première composante de ce qui fera in fine la performance réelle une fois le bâtiment en exploitation. La présente invention concerne la performance intrinsèque énergétique de 20 l'enveloppe et fournit une solution de mesure in situ de l'isolation thermique de l'enveloppe. La qualité de l'isolation thermique à la livraison des travaux est aujourd'hui principalement appréciée de manière qualitative à l'aide d'une caméra Infra Rouge. Cet outil de diagnostic permet la localisation de défauts de mise en oeuvre altérant l'isolation thermique des parois mais elle ne permet pas d'apprécier leur impact quantitatif sur les 25 performances énergétiques à l'échelle du bâtiment dans son ensemble. Des outils de diagnostics quantitatifs existent, comme par exemple la méthode fluxmétrique décrite dans la norme ISO 9869-1, mais demeurent restreints à des mesures locales sur une paroi donnée et sont généralement à applications limitées et en particulier peu adaptés aux parois fortement isolées. Dans la pratique courante, il n'est donc pas réalisé de mesure globale du niveau d'isolation thermique effectif à l'issu des travaux, faute de solutions opérationnelles disponibles. L'absence de ces solutions conduit à une incapacité à identifier l'existence de non performances significatives une fois le bâtiment en exploitation. La présente innovation vise donc à fournir un dispositif permettant de 3054661 -3- mesurer in situ l'isolation globale réelle d'un bâtiment à l'issu des travaux au travers de l'évaluation d'un indicateur opposable et son incertitude. Une application de ce dispositif est de confronter dans le cadre de dispositifs de garantie de performance énergétique, la valeur du paramètre fourni par le dispositif de 5 l'invention avec celui attendu au niveau de la conception du bâtiment. L'invention permet par conséquent de mesurer le paramètre Htr, coefficient de transfert thermique par transmission qui caractérise le niveau global d'isolation de l'enveloppe du bâtiment. Ce paramètre est décrit dans la norme EN ISO 13790:2013. L'invention permet en outre de mesurer le paramètre Hve, coefficient de transfert 10 thermique par renouvellement d'air qui caractérise d'une part l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment et d'autre part les conditions climatiques durant l'essai. Ce paramètre est décrit dans la norme EN ISO 13790:2013. Par extension la présente invention permet d'évaluer le coefficient de déperditions thermique Htot correspondant à la somme de Htr et Hve : Htot = Htr Hve 15 Ce coefficient caractérise, d'une part, les propriétés intrinsèques de l'enveloppe (transmissions thermiques et étanchéité à l'air) et, d'autre part, les conditions climatiques durant l'essai (notamment le vent). L'état de l'art scientifique fait état de plusieurs méthodes visant à mesurer le coefficient de déperditions thermiques (On pourra consulter à ce sujet les documents de 20 brevet W02012/028829 et WO 2011/1173356). L'indicateur de déperdition thermique n'est pas accessible par une mesure directe. Les méthodes sont par conséquent toutes basées sur le principe générique suivant qui consiste : à soumettre le bâtiment à une sollicitation thermique par le pilotage du chauffage, à réaliser des mesures sur la période de test de grandeurs permettant 25 d'appréhender le bilan thermique à l'échelle du bâtiment: températures intérieures et extérieures, consommations de chauffage etc. à réinjecter les mesures dans un modèle thermique du bâtiment testé et procéder à une identification du coefficient recherché. 3054661 -4- Les tests doivent être réalisés dans des conditions maîtrisées. Ces méthodes sont par conséquent majoritairement applicables sur bâtiment inoccupé afin de ne pas introduire une incertitude sur la mesure liée au comportement des occupants difficilement quantifiable à un cout raisonnable. La durée du test est conditionnée par les propriétés de 5 stockage/déstockage de la masse et de l'humidité des parois du bâtiment considéré (respectivement appelées inertie thermique et inertie hygroscopique). Plus l'inertie d'un bâtiment est forte, plus la durée du test doit être importante pour obtenir une précision acceptable et maîtrisée sur le résultat. Un des problèmes majeurs non traités par les différentes méthodes citées 10 précédemment concerne l'évaluation de l'incertitude sur la mesure réalisée. Il est particulièrement complexe de quantifier l'ensemble de cette incertitude qui intègre les erreurs liées au protocole, aux mesures, au modèle thermique ainsi qu'à la méthode d'identification utilisée. Un point clé est d'appréhender l'ensemble des incertitudes, mais aussi les erreurs systématiques (biais) impliquées dans le processus. 15 Pour surmonter cela, la présente invention propose, selon une caractéristique importante, d'utiliser un organe d'estimation de l'incertitude des différents indicateurs mesurés par le dispositif de l'invention. Ces incertitudes tiennent compte de toutes les sources d'erreur listées ci-dessous : Incertitudes des mesures (erreurs aléatoires et systématiques) 20 Incertitudes sur les données conventionnelles utilisées dans le calcul - Incertitudes de modélisation. L'incertitude est ainsi calculée par l'organe pour chaque essai, sa valeur est un indicateur de la qualité de l'essai. Selon l'invention, un procédé de mesurage du niveau de déperditions thermiques 25 d'un bâtiment utilisant un dispositif conforme à l'invention comporte les étapes suivantes : étape 1 préparation du bâtiment à mesurer étape 2 mise en place du dispositif de mesure étape 3 réalisation de l'essai étape 4 exploitation des données mesurées. 3054661 -5- Ces étapes seront décrites plus en détail dans la description suivante faite en regard des dessins annexés, le tout donné à titre d'exemple non limitatif. - La figure 1 montre un bâtiment sur lequel l'invention va être appliquée, - La figure 2 montre la structure d'un module utilisé pour la mise en application de 5 l'invention, - La figure 3 montre différents organes utilisés pour la détermination des paramètres proposés par l'invention, Sur ces figures, les éléments communs portent tous les mêmes références sur toutes les figures. 10 A la figure 1, la référence 1 indique un bâtiment dont on veut évaluer les indicateurs Htr Hve et Htot. Ce bâtiment est composé de différentes pièces P1, P2, P3, P4 ... dans chacune de ces pièces est installé un module intérieur Ml, M2, M3, M4, montré plus en détail à la figure 2. Ces modules sont utilisés pour les mesures intérieures. Ces modules sont placés dans les pièces destinées à être chauffées, les petites pièces seront ignorées ainsi que 15 les combles, garages etc. Une pièce est considérée petite si sa surface est inférieure à 5 m2 et/ou si ses surfaces déperditives sont inférieures à 3m2. A la figure 2, est montré le détail des modules. Ils se composent : d'un convecteur 55 et d'un brasseur d'air 60 pour chauffer et brasser l'air de chaque pièce, Un convecteur soufflant oscillant peut être utilisé en substitution du 20 convecteur et du brasseur d'air. Selon la configuration de la pièce, le brasseur doit être positionné de manière à limiter la stratification thermique dans le volume d'air concerné. - d'une sonde de température d'air intérieur 65 permettant le mesurage de la température d'air conformément à la norme NF EN ISO 7726. 25 d'une sonde d'humidité relative intérieure 70. Le mesurage d'humidité relative intérieure de chaque pièce est réalisé conformément à la norme NF EN ISO 7726. d'un compteur énergétique 80. Les consommations électriques de l'ensemble des éléments d'un module (convecteur, brasseur d° air, sondes et système 30 d'enregistrement) sont mesurées à l'aide d'un compteur d'énergie dédié. Le 3054661 -6- compteur mesure et enregistre des consommations d'énergie active cumulée sur l'intervalle d'acquisition, qui rentrent dans la plage de celles utilisées par les appareils. en option, il est possible de prévoir un dispositif de mesurage du taux de 5 renouvellement d'air par dilution de gaz traceur, conforme aux principes décrits dans la norme NF EN ISO 12569 Les mesures intérieures sont accompagnées par des mesures à l'extérieur du bâtiment, comme cela est montré à la figure 1 : - La température d'air extérieure est mesurée par une sonde 15 abritée du soleil et 10 des intempéries, conformément au guide de l'OMM n° 8. L'humidité relative extérieure est mesurée par une sonde hygrométrique 25 conformément au guide de l'OMM n° 8. La vitesse du vent est mesurée par un anémomètre 20 et sa direction est déterminée par une girouette 10, conformément au guide de l'OMM n° 8. Ces 15 deux appareils seront placés, si possible, en hauteur et en terrain dégagé pour éviter les perturbations des obstacles environnants. Des capteurs de température extérieure équivalente S1, S2, S3 etc... sont installés de telle sorte que leurs inclinaisons/orientations soient représentatives de celles des parois déperditives du bâtiment testé (capteur SENS suivant les principes 20 décrits dans l'article : http://ibpsa. fr/jdownloads/Conferences_et_Congres/IBPSA_France/2014_conferenceIBPSA/Ar ticles/bouchie-1116.pe En option, un pyranomètre 26 permettant de mesurer le flux solaire globale horizontal conformément au guide de l'OMM n°8 est placé, si possible, en 25 hauteur et en terrain dégagé pour éviter les perturbations des obstacles environnants. Le dispositif est complété par un concentrateur permettant le pilotage synchronisé de l'ensemble des modules intérieurs et équipé d'un système d'enregistrement 90 collectant l'ensemble des données pour le traitement ultérieur. Ces données sont rendues accessibles 30 sur un accès 110. 3054661 -7- Le pas de temps d'acquisition de l'ensemble des données mesurées est au plus de 15 minutes. Les capteurs de température d'air (65, 15), les capteurs SENS (51, S2, S3 etc.), les capteurs de consommation d'énergie (80) et de vitesse de vent (10) décrits ci-dessus sont raccordés métrologiquement conformément aux principes et aux procédures définis 5 respectivement dans les normes FD X07-015 et NF EN ISO 10012, de telle sorte que l'incertitude de mesure de toute la chaine soit maitrisée. Le dispositif de l'invention est également composé d'un organe d'exploitation des données d'essai 200 qui exploite les données de mesure de l'essai réalisé à l'aide desdits capteurs , et d'un fichier de description du bâtiment 205. Le fichier RSET fourni dans le 10 cadre de l'application de la règlementation thermique RT2012 peut par exemple être utilisé. Ledit organe d'exploitation calcule ainsi les indicateurs Htr Hve et Htot et leur incertitude IHtr IHve et IHtot. L'organe d'exploitation des données 200 fonctionne sous la dépendance d'un logiciel pouvant être installé sur un ordinateur localement ou par exemple sur un serveur accessible à distance par internet. Les données proposées par l'invention 15 sont rendues disponibles par un organe paramètre 206. La structure de cet organe d'exploitation 200 est explicitée à l'aide de la figure 3. Cet organe d'exploitation est constitué : - d'un organe de prétraitement 210 (PR) des données de mesure 110 et du fichier de description 205 qui calcule : 20 o à chaque pas de temps d'exploitation (par exemple une heure) des données prétraitées (DPT1, DPT2, DPT3...), par exemple : - la température moyenne extérieure équivalente pour l'ensemble des surfaces extérieures du bâtiment (DPT1). La température extérieure équivalente globale des surfaces extérieures est calculée 25 en fonction des mesures des capteurs SENS, et de la surface extérieures à l'aide de la formule suivante : DPT1 =I-11=1 Tern'i 1-1 A- - Où Ai est la surface intérieure totale des parois de même inclinaison et orientation que celles du capteur SENS i, 3054661 -8- ^ Tem,i : température extérieure équivalente des parois de même inclinaison et orientation que celles du capteur SENS i, calculée à partir du coefficient d'absorption énergétique des parois, des mesures du capteur SENS i et des formules présentées dans la 5 référence : http://ibpsa.fr/jdownloads/Conferences et Congres/IBPSA France/2014 conferencel BPSA/Articles/bouchie-1116.pdf). ^ La puissance totale de chauffage fourni à la zone chauffée du bâtiment (DPT2). Cette puissance est la somme des 10 consommations des modules (1\41, M2, M3 etc.) divisée par le pas de temps d'exploitation. ^ Le débit d'infiltration entre l'extérieur et la zone chauffée du bâtiment (DPT3) ^ Le débit d'infiltration est calculé en utilisant le fichier de 15 description du bâtiment, le résultat de la mesure d'étanchéité à l'air, les températures d'air intérieures et extérieures (température d'air et températures d'air extérieures équivalentes) ainsi que les données de vitesse de vent. La méthode de calcul (itérative) du débit d'infiltration est décrite dans la norme EN 15242. Le 20 principe consiste à réaliser un calcul simplifié des pressions extérieures et intérieures aux différentes zones du bâtiment afin de satisfaire le bilan aéraulique. Ce calcul prend en compte un certain nombre de paramètres conventionnels, dont l'intervalle de variation est connu, afin de modéliser les débits d'infiltration dus 25 au vent et au tirage thermique (dû à la montée de l'air chaud intérieur). Une alternative optionnelle consiste à mesurer le débit d'infiltration d'air à l'aide de la méthode de dilution de gaz traceur définie dans la norme NF EN ISO 12569. ^ La température moyenne volumique de la zone chauffée (DPT4) 30 a o les incertitudes (IDPT1, IDPT2...) desdites données prétraitées 3054661 -9- - d'une banque 220 de modèles candidats (GBA, GBB, GBC...) permettant, à partir des données prétraitées (DPT1, DPT2, DPT3...) et d'un ensemble de paramètres de modèles (PM1, PM2, PM3...), d'estimer l'évolution de l'état thermique du bâtiment pour la durée de l'essai au pas de temps d'exploitation des données. Les paramètres (PM1, PM2, 5 PM3...) de chaque modèle candidat permettent de calculer les indicateurs Htr, Hve et Htot. - d'un organe d'estimation 250 (0P1) des paramètres optimaux (PMOPT1, PMOPT2, ...) d'un modèle candidat (GBA, GBB, GBC, ...) au vu des données prétraitées (DPT1, DPT2, DPT3, ...) et de leur incertitude (IDPT1, IDPT2, IDPT3, ...). L'optimalité 10 pouvant être définie, par exemple, par la maximisation de la vraisemblance statistique du modèle au vu desdites données et de leur incertitude. Cet organe estime également les incertitudes sur lesdits paramètres optimaux (IPMOPT1, IPMOPT2, ...). - d'un organe de sélection 260 (SM) qui sélectionne : o Un modèle (GBS) parmi les modèles candidats (GBA, GBB, GBC...) de la 15 banque de modèle 220 sur la base de plusieurs indicateurs numériques, par exemple : le ratio de vraisemblance, l'identifiabilité des paramètres, l'autocorrélation des résidus, le critère bayésien d'information BIC, la somme de carré des résidus... o Les paramètres optimaux (PMOPTS) du modèle sélectionné (GBS) 20 o Les incertitudes sur lesdits paramètres optimaux (IPMOPTS) du modèle sélectionné (GBS) - d'un organe de calcul des indicateurs 270 (IND) Htr, Hve et Htot à partir des paramètres optimaux PMOPTS du modèle (GBS) sélectionné par l'organe de sélection (SM) 25 - d'un organe de calcul des incertitudes des indicateurs 280 (IIND) Htr, Hve et Htot qui exploite : o les paramètres optimaux (PMOPTS) du modèle (GBS) sélectionné par l'organe de sélection 260 o les incertitudes des données prétraitées (IDPT1, IDPT2, IDPT3...) 30 o Les incertitudes desdits paramètres optimaux (IPMOPTS) du modèle (GBS) sélectionné par l'organe de sélection 260 3054661 -10- o Les incertitudes des paramètres conventionnels (IPC1, IPC2, IPC3,...) utilisés pour le prétraitement des données de mesure, par exemple, les coefficients de pression utilisés pour le calcul des infiltrations IPC Le procédé pour la mise en application du dispositif de l'invention consiste à 5 chauffer le bâtiment en imposant une sollicitation programmable pour étudier la réponse du bâtiment selon les conditions extérieures durant le test et la puissance de chauffe injectée. Ce test est réalisé sur bâtiment inoccupé. Etape 1: Préparation du bâtiment Toutes les portes à l'intérieur des bâtiments sont laissées ouvertes. 10 - L'ensemble des menuiseries (portes et fenêtres) donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé est fermé. - Toutes les protections mobiles (stores, volets roulants ou battants, etc.) sont fermées, Tous les vitrages ne disposant pas de protections mobiles opaques doivent être 15 recouverts d'une protection opaque rapportée coté extérieur si possible afin de limiter au maximum les apports solaires au travers de ces vitrages, - Le système de ventilation est stoppé ; les ouvertures sont fermées ou obturées selon les recommandations pour la réalisation d'un test d'étanchéité à l'air (préparation identique à celle décrite dans la norme NF EN 13829). 20 Etape 2: Mise en place du dispositif de mesure. Les dispositifs de chauffage et de mesures intérieures et extérieures sont mis en place selon les préconisations décrites ci-dessus. Etape 3: Réalisation de l'essai Selon les caractéristiques d'inertie du bâtiment, la durée du test est ajustée de 2 à 7 25 jours en moyenne. De manière préférentielle, l'essai se déroule dans le temps sur 3 phases: une phase d'évolution libre de quelques heures: la température intérieure de la maison est libre (chauffage éteint), 3054661 -n- une phase de chauffage: le chauffage est allumé avec une sollicitation préprogrammée (consigne de température, consigne de puissance ou signal plus complexe), une phase de refroidissement libre: arrêt du chauffage et décroissance libre de la 5 température intérieure. La phase d'évolution libre et la phase de refroidissement sont recommandées mais pas obligatoires. Etape 4: Analyse des données mesurées - Evaluation des coefficients Htr Hve et Htot de leurs incertitudes. 10 Préparation de l'exploitation des données: pour réaliser l'analyse des données: - le fichier de description du bâtiment doit être collecté, ainsi que le résultat du test d'étanchéité à l'air réalisé de manière préalable sur le bâtiment. Exploitation des données : Il permet sur la base des données collectées d'identifier les coefficients Htr Hve et Htot, ainsi que leurs incertitudes respectives IHtr IHve et IHtot 15 L'organe d'exploitation des données 200 est mise en oeuvre : optionnellement au cours de l'essai pour détecter un défaut d'instrumentation à la fin de l'essai afin de calculer les indicateurs Htr Hve et Htot et leur incertitude La mise en oeuvre de l'organe d'exploitation peut être locale ou par exemple se faire via un accès distant par internet. L'organe d'exploitation fourni un rapport quant à 20 l'exploitation des données qui comprend au moins les valeurs des indicateurs Htr Hve et Htot et de leur incertitude. REVENDICATIONS. 1) Dispositif de mesurage des déperditions thermiques à travers l'enveloppe d'un bâtiment (1) formé de de modules thermiques (M1, M2, ..), eux-mêmes équipés de capteurs intérieurs (65, 70,) et d'au moins un brasseur d'air (60..), situés à l'intérieur du bâtiment, de capteurs extérieurs (15, 20, 25, 30,..) situés à l'extérieur du bâtiment, d' un organe d'exploitation de données (200) et aussi d'un fichier caractéristique de bâtiments (205) caractérisé en ce que ledit dispositif comporte des organes de mesure pour au moins un des trois indicateurs thermiques de coefficient suivant : 10 coefficient de transfert thermique par transmission Htr( W/K) défini dans le norme NF EN ISO 13790:2013. ce coefficient étant une propriété intrinsèque de l'enveloppe du bâtiment testé, coefficient de transfert thermique par renouvellement d'air, dû aux infiltrations d'air, Hve( W/K) défini dans la norme NF EN ISO 13790:2013, ce coefficient 15 dépendant, d'une part, de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe (propriété intrinsèque) et, d'autre part, des conditions climatiques et notamment du vent. coefficient de déperdition thermique globale à travers l'enveloppe dudit bâtiment, dû aux infiltrations d'air et aux transmissions thermiques, Htot( W/K) défini par la formule suivante : 20 Hun= Htr Hve Htot dépendant, d'une part, des propriétés intrinsèques de l'enveloppe (transmissions thermiques et étanchéité à l'air) et, d'autre part, des conditions climatiques et notamment du vent. 2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte au sein de 75 l'organe d'exploitation des données (200) un ensemble de calculs pour déterminer l'incertitude sur lesdits indicateurs thermiques, tenant compte de toutes les sources d'erreur listées ci-dessous : incertitudes des mesures (erreurs aléatoires et systématiques) incertitudes sur les données conventionnelles utilisées dans le calcul 30 d'incertitudes de modélisation 3054661 13 3) Dispositif selon la-revendication 2 caractérisé en ce que l'estimation de l'incertitude sur lesdits indicateurs est calculée pour chaque essai de mesurage, sa valeur étant un indicateur de la qualité de l'essai réalisé. 4) Dispositif selon l'une des revendications 2 ou 3 caractérisé en ce que le mesurage est basé sur une pluralité de modèles thermiques (GBA, GBB, GBC, ...) associés à un organe de sélection du meilleur modèle (250), au regard des mesures réalisées. 5) Dispositif de mesurage selon l'une des revendications I à 4 caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs modules intérieurs Ml, M2, M3 etc. placés dans chaque pièce PI, P2, P3 etc. destinée à être chauffées, d'une part, composés chacun de : - d'un convecteur ( 55) et d'un brasseur d'air (60) - d'une sonde de température d'air intérieur (65) - d'une sonde d'humidité relative intérieure (70) - d'un compteur énergétique (80) - en option, d'un dispositif de mesurage du taux de renouvellement d'air par dilution de gaz traceur, conforme aux principes décrits dans la norme NF EN ISO 12569 :2013 et, d'autre part, à l'extérieur du bâtiment : -d'un anémomètre (20) - d'une girouette (10). - d'un capteur de température d'air extérieure (15) 2.0 - d'un capteur d'humidité relative extérieure (25) -des capteurs SENS (SI, S2, S3 etc). installés de telle sorte que leurs inclinaisons/orientations soient représentatives de celles des parois déperditives du bâtiment testé et caractérisés en ce qu'ils mesurent la température extérieure équivalente - en option, d'un pyranomètre permettant de mesurer le flux solaire globale horizontal, le 25 dispositif étant complété par un concentrateur permettant le pilotage synchronisé de l'ensemble des modules intérieurs et extérieurs équipé d'un système d'enregistrement (90) collectant l'ensemble des données pour le traitement ultérieur, 6) Procédé pour la mesure desdits indicateurs impliquant le dispositif selon l'une des 30 revendications I à 5, comportant les étapes suivantes : étape 1: préparation du bâtiment - toutes les portes à l'intérieur des bâtiments sont laissées ouvertes. 3054661 14 - l'ensemble des menuiseries (portes et fenêtres) donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé est fermé. - toutes les protections mobiles (stores, vo lets roulants ou battants, etc.) sont fermées, - tous les vitrages ne disposant pas de protections mobiles opaques doivent être recouverts d'une protection opaque rapportée coté extérieur si possible afin de limiter au maximum les apports solaires au travers de ces vitrages, -le système de réalisation est stoppé, les ouvertures sont fermées ou obturées selon les recommandations pour la réalisation d'un test d'étanchéité à l'air (préparation identique à celle décrite dans la norme NF EN 13829: 2001), étape 2: Mise en place du dispositif de mesure. les dispositifs de chauffage et de mesures intérieures et extérieures sont mis en place. étape 3: Réalisation de l'essai. Selon le temps caractéristique du bâtiment, la durée du test est ajustée de 2 à 7 jours en moyenne, de manière préférentielle, l'essai se déroulant dans le temps sur 3 phases: une phase d'évolution libre de quelques heures: la température intérieure de la maison étant libre (chauffage éteint), une phase de chauffage: le chauffage est allumé-avec une sollicitation préprogrammée (consigne de température, consigne de puissance ou signal plus complexe), une phase de refroidissement libre: arrêt du chauffage et décroissance libre de la température intérieure. la phase d'évolution libre et la phase de refroidissement étant recommandées mais pas obligatoires. étape 4: Exploitation des données mesurées Calcul des coefficients Htr Hve et Htot_de leurs incertitudes. le pas de temps de l'acquisition de l'ensemble des données mesurées étant d'au plus 15 minutes, lesdits capteurs de température d'air (65, 15), lesdits capteurs SENS (SI, 52, S3 etc.), lesdits capteurs de consommation d'énergie (80) et de vitesse de vent (20) étant raccordés métrologiquement conformément aux principes et aux procédures définis respectivement dans les 3054661 15 normes FD X07-015 :2007 et NF EN ISO 10012: 2003, de telle sorte que l'incertitude de mesure de toute la chaîne d'acquisition soit maîtrisée. 7) Module de mesure convenant pour un dispositif selon l'une des revendications 1 à 5 composés : - d'un convecteur (55) et d'un brasseur d'air (60) - d'une sonde de température d'air intérieur (65) - d'une sonde d'humidité relative intérieure (70) - d'un compteur énergétique (80) - en option, d'un dispositif de mesurage du taux de renouvellement d'air par dilution de 10 gaz traceur, conforme aux principes décrits dans la norme NF EN ISO 12569: 2013