FR 3032782 A1 20160819 FR 1500277 A 20150212 DESCRIPTION Les ventilations naturelles d'habitats anciens fonctionnent généralement par l'intermédiaire d'une prise d'air dans le vide sanitaire, et par une évacuation de type bouche d'aération en toiture, selon le principe que l'air chaud monte vers le toit en aspirant l'air froid par le plancher situé au dessus du vide sanitaire, et/ou par les interstices des portes et fenêtres. On a donc inventé la ventilation mécanique contrôlée (VMC) à simple flux, afin de renouveler l'air et chasser l'air vicié d'une habitation, mais ce système crée une perte importante de chaleur, car il entraîne pour compenser l'entrée d'air froid l'hiver, une consommation énergétique importante du dispositif de chauffage. L'été c'est un air chaud chargé d'humidité qui est insufflé dans l'habitat, obligeant pour assécher l'air, à créer des "courants d'airs", en ouvrant portes et fenêtres. Dans le cas d'un habitat étanche bioclimatique passif, la ventilation naturelle ne peut suffire, une ventilation très efficace sera indispensable pour permettre de ventiler et chauffer en même temps, et ceci de façon économique. L'art connu propose en général l'addition d'un système mécanique de ventilation (VMC) avec un mode de chauffage quelconque en parallèle, tous deux consommateurs d'énergie. La ventilation double flux est nettement plus efficace, car elle limite les pertes de chaleur liées au prélèvement de l'air froid extérieur, en ce qu'elle permet de réaliser une économie de chauffage en utilisant les calories du flux sortant d'air chaud vicié, pour préchauffer l'air rentrant via un échangeur thermique. L'échangeur thermique est généralement architecturé sous la forme d'un caisson multi entrées fortement isolé, équipé de ventilateurs électriques, caisson dans lequel se croisent les deux courants montant froid et descendant chaud. Le courant montant d'air neuf récupère une partie des calories du courant sortant avant son expulsion de l'habitat. En règle générale la ventilation mécanique contrôlée double flux compte deux réseaux de gaines de transport d'air dans les différentes pièces de la maison, au lieu d'un seul pour le simple flux. Il n'y a pas d'entrées murales d'air extérieur dans les pièces principales, mais des bouches d'insufflation en plafond en provenance d'une entrée d'air unique en toiture. Une VMC double flux est plus chère à l'investissement qu'une VMC simple flux, mais permet des économies de chauffage en récupérant l'énergie contenue dans l'air vicié expulsée de 60 %, jusqu'à 90 % pour les systèmes à haut rendement les plus coûteux. Il existe aussi des VMC double flux thermodynamique, dans ce type d'équipement il y a génération de chaleur à l'intérieur du caisson, généralement par résistances électriques, ou par exemple 3032782 - 2 - par récupération des calories d'un conduit de poêle, ou d'une pompe à chaleur selon le principe du compresseur. De manière générale les fabricants présents sur le marché choisissent de réaliser des caissons de forme parallélépipédiques avec des entrées sorties (air 5 vicié, air neuf), soit concentrées sur une face haute dans le cas des VMC dite d'armoire à fixer verticalement, soit réparties symétriquement sur des faces opposées dans le sens de la longueur dudit caisson à fixer horizontalement (utilisation dans des combles ou grenier). Les brevets FR2995387A1 et FR2994251A1 montrent tous deux des configurations classiques de bouches 10 d'insufflations et admissions en face supérieur du caisson avec une porte d'accès aux composants en face avant. Ces deux brevets utilisent un échangeur thermique, réalisé en tôlerie d'aluminium selon un volume quadrilatère ou positionné à 45 ° des flux, ou de forme hexagonale comprenant deux côtés parallèles long, dans d'autres cas plus simples, l'échangeur est constitué d'au 15 moins une plaque de tôle d'aluminium positionnée à 45° du flux exposée d'un côté au flux vicié chaud et l'autre côté au flux d'air neuf froid. Comme on peut le constater sur les brevets cités en exemple, de façon classique les composants, ventilateurs, filtres, capteurs et sondes, éléments chauffants, sont insérés dans le caisson par la face avant une fois celle-ci 20 démontée, certaine fois des tiroirs supports filtres sont directement extractibles de la face avant sans devoir démonter toute la façade. De manière classique on constate aussi que les caissons sont réalisés, soit en thermoplastique injecté pour les plus performants, soit en assemblage de tôlerie fine par soudage ou rivetage pour les plus basiques. On constate aussi que des ventilateurs énergivores sont 25 souvent alimentés en haute tension (220V en France) pour pouvoir supporter les charges et les débits demandés par des réseaux de gaines de ventilation de grande longueur, dans le cas d'une VMC thermodynamique de type pompe à chaleur la consommation électriques sera encore plus importante. Les caissons VMC les plus sophistiqués peuvent être équipés de modules électroniques de 30 gestions des débits, température et humidité. Si on fait le choix d'un habitat bioclimatique alimenté par des sources d'énergies solaires ou éoliennes, ou autres sources naturelles, la consommation d'énergie entraînée par une installation classique VMC double flux sera difficile à assurer en permanence sans apport d'un réseau électrique externe à l'habitat. 35 Il existe des limites d'utilisation au système classique VMC, en ce qu'il est surtout prévu pour être installé dans des habitations neuves. Le passage du réseau de gaines dans les plafonds et combles demande de l'accessibilité, ladite accessibilité étant possible pendant la construction de l'habitat, mais deviendra difficile après obturation des combles et la finition de l'intérieure de l'habitat. 3032782 - 3 - Désavantageusement dans de nombreux cas de rénovation d'habitations anciennes, il sera impossible de réaliser une installation selon les normes de performance de ventilation requises par manque d'accessibilité, l'architecture n'ayant pas été prévue pour un accès permanent facilité. 5 Ddésavantageusement, un système de ventilation double flux classique à destination d'habitations traditionnelles, nécessite une installation coûteuse, souvent complexe, et pas toujours très saine, car ledit système utilise un réseau de gaines cachées, souvent de grande longueur qui se salissent, en restant souvent difficile d'accès (salissures bactéries moisissures). Cette grande longueur lo de gaine de circulation d'air, oblige l'installation d'être dotée de plusieurs ventilateurs mécaniques puissants, et fortement consommateur d'énergie pour palier aux fortes pertes de charge entraînées par les grandes longueurs de gaines, les courbes, les divers accouplements, les joints, les coupures éventuelles, ce qui dans certains cas extrêmes, oblige l'installation de se doter de plusieurs caissons 15 VMC en relais. Il existe une autre limite de l'art connu dans l'absence de possibilité d'évolution, en effet, classiquement les caissons techniques contenant les distributions d'air et mécanismes de ventilation électriques sont en règle générale non évolutifs. A savoir que, après la phase industrielle de construction (mise en 20 version des outillages sur ligne de production), et avant la mise sur le marché de la distribution, la modularité des caissons VMC est souvent bloquée. On ne peut pas par exemple, faire évoluer une année après l'achat initial, une VMC simple flux vers une VMC double flux, et une VMC passive à une VMC chauffante, et ceci par un simple ajout d'une fonctionnalité supplémentaire. Les caissons 25 classiques double flux en thermoplastique, ne permettent pas une utilisation en mode simple flux par simple mise en version, tout en gardant une possibilité de réversibilité, ainsi un artisan ou un propriétaire, ne peut faire évoluer lui-même un caisson classique de ventilation mécanique, en règle générale on devra changer toute l'installation. 30 L'architecture d'un caisson classique VMC a tendance à figer le positionnement des composants et à bloquer l'évolutivité du dispositif, comme par exemple le choix de la forme de l'échangeur, le choix de la position de l'échangeur dans le caisson, position conditionnée par les orientations des arrivées et sorties d'air. On constate aussi que les positions des divers 35 composants sont figées de par un choix de conception du moule d'injection, en parois extrudées selon les ouvertures de moules, c'est-à-dire que les dépouilles sont orientées dans le sens d'ouverture de la presse d'injection plastique. Tous ces blocages ne permettant pas de modularité du caisson par l'addition de nouvelles fonctionnalités. Il existe encore un autre désavantage dans le fait de 3032782 - 4 - réaliser le caisson en coque structurelle de plastique injecté de surcroît isolé par du polystyrène, ce type de conception rend impossible l'installation d'un élément chauffant électrique encapsulé. On peut dire aussi que généralement pour des raisons de coûts de production, les parois de séparations internes en plastique ou 5 en tôlerie fine, ne permettent pas une conduction optimisée des échanges thermiques, contrairement à celle de l'aluminium. Les géométries des caissons classiques n'étant pas prévues pour des intégrations encapsulées ou en sandwich dans des murs ou plancher, lesdits caissons sont généralement peu compact en épaisseur, favorisant plutôt des 10 architectures géométriques d'échangeurs "tout en un" ramassées et non étendues, la surface d'échange n'étant pas disponible de ce fait en forme développée à l'intérieur du caisson. Ce choix architectural entraîne un autre désavantage, il conditionne l'emplacement des entrées sorties d'air en un regroupement sur la même face. 15 Cette situation ne permettant pas de fait, de mise en version (simple ou double flux) par empilage de plateaux dotés de fonctionnalités techniques basées sur la circulation d'un flux d'air traversant de haut en bas les divers plateaux dans le sens de la pile. En effet, pour une utilisation de VMC emprisonnée dans un mur technique ou un plancher technique, il faut que les entrées/sorties directes, 20 aspiration de l'air vicié et insufflation de l'air neuf, (sans gaines propices à la perte de charge) soient orientées perpendiculairement aux faces rectangulaires les plus grandes, et de façon symétrique par rapport à l'axe médian du caisson. Nous retrouvons la même impossibilité architecturale dans le cas des VMC verticale dite "d'armoire" pour une d'intégration dans l'épaisseur d'un mur 25 périphérique, mur séparatif, ou bien encore dans un plancher technique. Dans ce cas, le choix de positionner les entrées sorties (air vicié, air neuf) toutes concentrées sur une face haute, ou bien réparties symétriquement sur des faces opposées dans le sens de la longueur du caisson, empêchera son utilisation encapsulée. 30 Le caisson de ventilation double flux évolutif spécial plancher et mur selon l'invention "Ventilation Vortex Mécanique à Circuit Court Evolutive et Autonome", présentée ici, apportera une solution aux limites des systèmes connus précédemment exposés. 35 Le demandeur propose d'améliorer la technique avec un dispositif VMC qui apporte des solutions avantageuses pour une utilisation à vocation bioclimatique, en ce que : l'invention concerne les dispositifs de ventilation d'un habitat à vocation bioclimatique dans lequel on recherche un rendement maximal tout en consommant très peu d'énergie électrique pour son fonctionnement, au point de 3032782 - 5 - devenir passif et autonome grâce à une source solaire par exemple. Par dispositif, on entend toutes installations destinées à renouveler l'air à l'intérieur de l'habitat, ceci notamment afin de réguler la température et le taux d'humidité interne dudit habitat, mais aussi de lutter contre les pollutions internes. 5 L'invention concerne, plus précisément mais non exclusivement, les installations de ventilation mécaniques simple ou double flux couplées de préférence avec des échangeurs géothermiques air/terre. Compte tenu de l'analyse de l'art connu, il n'existe pas encore sur le marché de dispositif adapté à un besoin bioclimatique VMC double flux passif 10 chauffant à haut rendement et à circuit court sans réseau de gaine. L'absence de gaine permet que ledit dispositif soit suffisamment compact pour se loger dans un plancher ou dans l'épaisseur d'un mur, cette particularité le rendant économique à l'achat grâce à une installation simplifiée sans réseau de gaine. Il n'existe pas non plus pour une application bioclimatique, de VMC 15 évolutive et modulaire permettant à un particulier d'améliorer son habitat au fur et à mesure de l'évolution de ses capacités d'investissements, permettant une amélioration de son habitat vers le passif. Afin de répondre à ces nouvelles fonctionnalités le caisson VMC selon 20 l'invention est constitué de 3 niveaux modulaires, soit un premier niveau VMC simple flux relié à un puits canadien par exemple, un deuxième niveau d'échangeur double flux permettant de récupérer les calories sortantes de l'air vicié en les transférant au flux montant, un troisième niveau permettant de d'augmenter le rendement "double flux de l'art connu" du transfert diffusif par un 25 effet "Bi Face", le troisième niveau pouvant être équipé en supplément et optionnellement d'éléments chauffants électriques en basse tension. Ainsi modulable, le même caisson VMC selon l'invention peut être équipé de façon évolutive de 1 ou 2 ou 3 niveaux lors de son installation. L'invention apporte donc par rapport à l'art ancien, grâce à capacité de 30 fonctionnement autonome énergétiquement, une sécurité contre les risques de prise d'humidité et pourrissement de l'habitat en cas de coupure du réseau. Le dispositif est autonome grâce à un très faible besoin d'énergie stockée dans des accumulateurs et assurée par un panneau solaire par exemple, l'invention fonctionne seule sans habitants, offrant une solution utilisable pour des maisons 35 secondaires isolées, ou situées dans des zones non reliées à des réseaux d'énergies électriques. Utilisé avec un habitat à haute inertie thermique, le dispositif VMC est prévu pour atteindre les exigences des maisons passives selon la réglementation thermique 2020. 3032782 - 6 - Le dispositif VMC selon l'invention est peu consommateur d'énergie car fonctionnant en basse tension pour ses ventilateurs à débit lent alimentés par une source naturelle autonome, solaire et ou éolienne ou autres appartenant obligatoirement à l'habitat bioclimatique équipé. Ledit habitat est obligatoirement 5 doté d'un équipement de stockage d'énergie en batterie à décharge lente pour les périodes sans lumière ou sans vent. Avantageusement et de préférence, ledit dispositif VMC est relié à un système de préchauffage géothermique de type puits canadien ou autres systèmes permettant une entrée d'air neuf à une température supérieure à celle 10 de l'air extérieur de l'habitat au dessus du sol géologique. Le dispositif VMC issu de l'invention dans sa version la plus sobre énergétiquement, est préférentiellement prévu pour des habitats sur vide sanitaire, constitués de plusieurs volumes d'environ 50 m3 reliés entre eux (selon la demande de brevet n°15/00132), sans utilisation de réseaux de gaines. Ledit 15 dispositif est ainsi dimensionné en capacité de débit permettant le renouvellement de l'air, de chauffage ou de climatisation pour 50 m3 et d'environ 17 m2 au sol. Pour une efficacité totale du dispositif, il faut donc installer un dispositif par volume de 50 m3 de l'habitat, à savoir que pour un volume de 100 m3 il faut installer 2 dispositifs situés dans des angles opposés. Par exemple, dans le cas 20 d'une maison de 105 m2 constituée de 6 volumes distinctes, il faut l'équiper idéalement de 6 dispositifs VMC, soit un par volume. Dans le cas d'un volume de 100 m3 constitué de deux volumes fusionnés sans cloison, s'il est situé plein sud, un seul dispositif peut répondre au besoin, selon le climat local. Il est conseillé, selon les pays chauds ou froids, de s'équiper avec des 25 VMC en version chauffantes ou rafraîchissantes, dans un ratio de spécialité chaud ou froid adapté à l'orientation de l'habitat, la géologie du terrain et le climat de la région. Avantageusement il est aussi conseillé afin d'obtenir le maximum de rendement du dispositif VMC, d'équiper l'habitat d'au moins 1 caisson VMC pour l'été, et d'au moins 1 autre pour l'hiver, lesdits caissons VMC, de préférence et 30 avantageusement en correspondance de vis-à-vis, avec le positionnement optimisé de collecteurs 'géothermie sur mur diffusif' selon la demande de brevet n°14/03032. Ledit dispositif VMC issu de l'invention est constitué d'un caisson avec couvercle dans lequel sont empilés des échangeurs réalisés en tôle d'aluminium 35 d'épaisseur 3 mm minimum, anodisée ou laquée, en forme de plaque et serpentin à très haute conduction. Ledit caisson est avantageusement équipé d'une colonne d'aspiration allant chercher l'air vicié au plafond, et d'une bouche d'insufflation d'air neuf au plancher, créant un circuit court, cette compacité des 3032782 -7- technologies embarquées apporte une absence de perte de charge et permet à l'ensemble du dispositif de consommer peu d'énergie pour son fonctionnement. La dite compacité permet aussi d'encapsuler le dispositif dans un plancher technique ou un mur/paroi technique, rendant avantageusement efficace 5 l'équipement en association avec un habitat bioclimatique selon demande de brevet n° 15/00132. Grâce à cette conception compacte, l'alimentation des ventilateurs et des éléments chauffants en basse tension reste suffisante. Ladite conception en circuit court du flux montant et descendant, associé à des débits de circulation d'air lents, permet une très haute performance dans le réseau 10 d'échangeurs thermiques empilés, tout en demandant une consommation électrique minimale. Avantageusement le dispositif issu de l'invention, est positionné dans un angle de plancher technique au dessus d'un vide sanitaire, afin obtenir le maximum de ses performances, basées sur une architecture spécifique des 15 pièces à traiter de l'habitat selon la demande de brevet n° 15/00132. En effet, le principe de ventilation dudit dispositif a été étudié selon un modèle aéraulique et rhéologique, de circulation d'un vortex forcé mécaniquement et canalisé naturellement par la convection des parois. En ce que le volume de l'habitat à traiter est équipé d'un plafond en forme de voûte, permettant la création 20 d'un vortex favorable à la circulation et au renouvellement de l'air du volume. Le flux tournant dans la pièce de l'habitat demande avantageusement selon le modèle rhéologique, à ce que la VMC issue de l'invention, soit positionnée dans un angle du plancher technique proche d'une baie vitrée exposée au sud, et que la prise d'air viciée soit au plus proche d'un angle tombant de la voûte du plafond. 25 Avantageusement en utilisation chauffage du dispositif VMC, le flux sortant de la bouche d'insufflation est situé au niveau zéro du sol du plancher technique, la bouche d'aspiration de la colonne de prise d'air chaude viciée est située en zone coin tombant de plafond, la forme du plafond est en forme de voûte, le tout créant un vortex de circulation d'air permettant un parfait brassage et 30 renouvellement de l'air ambiant. Le vortex ainsi crée empêche la création de zones confinées humides propices à la formation de moisissure dans les recoins du volume, et plus généralement toutes les zones difficiles à ventiler dans un habitat étanche. Le plafond en forme de voûte favorable à la meilleure circulation du vortex, 35 doit être équipé de prises d'air en toiture afin de répondre à toutes les configurations d'expositions aux vents et orientations de l'habitat. Lesdites prises d'air, sont de type manches à air orientables, réglables en débit et obturables selon la saison, et les conditions climatiques de la région. Des ventilateurs peuvent équiper lesdites manches à air dans des conditions climatiques extrêmes. 3032782 - 8 - Après avoir trouvé le meilleur réglage des flux vortex favorables à la performance du dispositif, dépendant de l'orientation du bâtiment, du climat local, il est possible que toutes les prises d'air ne soient plus utiles, dans ce cas elles pourront rester fermées la plupart du temps. 5 Avantageusement le vortex de ventilation du volume, en saison froide devra être lent (éventuellement très lent en cas de très grand froid), obtenu par un débit faible de la VMC, réglé au boîtier de commande, agissant sur la vitesse de rotation des ventilateurs, mais aussi par la réduction au maximum de l'ouverture des prises d'air de la toiture. En saison chaude, le vortex aura un flux rapide en 10 réglant les ventilateurs équipant le caisson VMC en marche rapide, tous les réglages étant réalisés par l'intermédiaire du boîtier de commande, mais aussi grâce à une utilisation de débit d'air important la nuit, à travers les prises d'air de la toiture. 15 3032782 - 9 - Les buts et avantages de la présente invention sont présentés dans l'exposé qui va suivre, en ce que l'invention sera plus facilement compréhensible avec un support visuel constitué de plusieurs planches techniques dites « Figures » constituées de vues en deux et trois dimensions, vues de sous 5 ensembles éclatés ou en coupe, de sous ensembles complets ou partiels, de principes d'assemblages, de schémas de principes techniques, de détails techniques, sachant que ses supports sont non exhaustifs selon des modes de réalisation donnés à titre d'exemples préférés et que le demandeur les présente à titre non limitatif de tous procédés techniques, formes et volumes. 10 Figure 1 La (Vue A) représente une vue en perspective d'un exemple d'habitat quelconque (A) équipé du dispositif "Ventilation Vortex Mécanique à Circuit Court, Evolutive et 15 Autonome" selon l'invention, (T) un talutage de terre, (B) des prises d'air en toiture, (S) un panneau solaire La (Vue B) représente une vue écorchée en perspective du même habitat sans sa façade, une découpe est réalisée dans la partie gauche de l'habitat intégrant le mur 20 gauche, le talus de terre en contre fort du mur, une partie du plancher, une partie de la terrasse. Ces découpes permettent de visualiser la technologie embarquée de l'habitat et la forme du plafond en voûte du volume interne à ventiler et chauffer selon l'invention, comprenant : (A) étant un habitat à haute inertie au dessus d'un vide sanitaire doté d'un plafond 25 en voûte (P) et d'un mur diffusif (M) selon la demande de brevet n° 15/00132, (V) un dispositif de ventilation encapsulé dans le plancher selon l'invention, (V4) une colonne de prise d'air vicié en plafond, (AC) un pack d'accumulateurs alimenté par le panneau solaire (S) rendant autonome la VMC, (G) un collecteur "géothermie sur mur diffusif" selon la demande de brevet n°14/03032 30 relié à la VMC (V) par une canalisation (V3) passant par le vide sanitaire, (T) une coupe d'un talutage de massif de terre à haute inertie. Figure 2 représente une vue de face du même habitat (A) qu'en Figure 1, en 35 représentation détaillée, du principe de ventilation "Vortex", généré par le flux en "circuit court" du caisson de ventilation selon l'invention, mais aussi par la forme du plafond voûté comprenant : (A) étant un habitat à haute inertie selon la demande de brevet n° 15/00132 équipé de 2 passages d'air (B) en toiture, dotés d'obturateurs de débit réglable 3032782 - 10 - (0), d'un plafond (P) en voûte favorable à une circulation de flux vortex, d'un mur diffusif (M) selon la demande de brevet n° 15/00132, (T) une coupe d'un talutage de massif de terre à haute inertie , (G) un collecteur double effet "géothermie sur mur diffusif" selon la demande de brevet n°14/03032 reliée au dispositif VMC 5 double flux (V) équipé de sa colonne d'aspiration d'air vicié (V4), et de sa bouche orientable d'insufflation d'air neuf (V5). Les repères en forme d'hexagones numérotés 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, balisent un visuel du parcours du flux entrant et sortant de l'habitat. Les flèches pleines situées dans le talus (T) représentent la diffusion des calories 10 de la formation massique de terre vers le collecteur géothermique (G). Les flèches pleines situées dans le plancher dalle, dans les murs, dans la structure du toit en voûte, représentent la diffusion des calories stockées dans la structure enveloppante à inertie selon la demande de brevet n° 15/00132. 15 Figure 3 représente une vue en perspective du dispositif de ventilation double flux (V) selon l'invention en éclaté, tout équipé de ses principaux composants, comprenant : (V1) le caisson de forme parallélépipédique, (V2) la canalisation de sortie d'air 20 vicié, (V3) la canalisation d'entrée d'air neuf provenant d'un collecteur géothermique (G), (V4) la colonne d'aspiration d'air vicié, (V5) la bouche d'insufflation orientable, (V6) le couvercle de fermeture du caisson, (V7) un tube d'écoulement des condensas, (V8) les ventilateurs de circulation des flux, (V9) les filtres, (V10) les éléments chauffants électriques, (V11) le boîtier de commande. 25 Figure 4 (FM) et la représentation du flux montant d'air neuf arrivant du collecteur double effet "géothermie sur mur diffusif" pris en sandwich 'Bi Face' entre le flux (FD) et ressortant dans l'habitat, selon l'ordre de passage suivant : 30 Passage dans la canalisation (V3) reliant le collecteur géothermique au caisson VMC au niveau 1, passage vers le niveau 3 par la cheminée située en (FM1), sortant par la bouche d'insufflation (V5). (FD) et la représentation du flux d'air vicié descendant de l'habitat aspiré par la colonne d'aspiration (V4) et étant évacué par la canalisation d'évacuation d'air 35 vicié (V2), selon l'ordre de passage suivant : Passage du niveau plancher au niveau 2 par la cheminée située en (FD1), circulation du flux entre les niveaux 1 et 3 afin de réchauffer l'air montant, évacuation après avoir été déchargé de ses calories, par la canalisation (V2). 3032782 Figure 5 représente une vue de côté du dispositif de VMC en représentation plus explicite du principe de circulation des flux par niveaux, afin de créer un échange thermique sandwich, comprenant : 5 (FM) et la représentation du flux montant d'air neuf arrivant du collecteur double effet "géothermie sur mur diffusif" et ressortant dans l'habitat, selon l'ordre de passage suivant : Passage dans la canalisation (V3) reliant le collecteur géothermique au caisson VMC au niveau 1, circulation de l'air froid dans l'échangeur serpentin niveau 1 au 10 contact du flux d'air chaud vicié du niveau 2 (FD) sur sa face basse, passage vers le niveau 3 par la cheminée située en (FM1), circulation de l'air préchauffé dans l'échangeur serpentin équipé d'éléments chauffants tout en continuant à pomper les calories du niveau 2 (FD) sur sa face haute, insufflation de l'air chaud neuf par la bouche (V5). 15 (FD) et la représentation du flux d'air vicié descendant de l'habitat aspiré par la colonne d'aspiration (V4) et étant évacué par la canalisation d'évacuation d'air vicié (V2), selon l'ordre de passage suivant : Passage du niveau plancher au niveau 2 par la cheminée située en (FD1), circulation du flux pris en sandwich entre les niveaux 1 et 3 afin de réchauffer l'air 20 montant circulant au niveau 1, et au niveau 3, évacuation après avoir été déchargé de ses calories par la canalisation (V2). Figure 6 représente 5 vues permettant de bien comprendre le système modulaire évolutif 25 en empilage d'échangeurs serpentins en couches techniques additionnables, et la technique de mise en version par empilage d'échangeur et addition de cheminées de passages en (FD1) et (FD2) selon l'invention. (El) en représentation de la prise d'air neuf rentrant, (S2) en représentation de la sortie d'air vicié, (S1) en représentation de la sortie d'air d'insufflation d'air neuf 30 réchauffé dans l'habitat, (E2) en représentation de l'entrée d'air vicié en provenance du plafond de l'habitat. La vue 1 représente le caisson équipé de l'échangeur serpentin de niveau 1. La vue 2 représente le caisson équipé de l'échangeur serpentin de niveau 2 avec la cheminée de passage du niveau 1 au niveau 3 en (FD1), la cheminée de 35 passage du niveau plancher au niveau 2 en (FD1). La vue 3 représente le caisson équipé de l'échangeur de niveau 3. La vue 4 représente le caisson équipé de son couvercle. La vue 5 représente les trois niveaux techniques empilés avec les cheminées de mise en version positionnées, permettant la circulation des flux entre les couches. 3032782 - 12 - Le demandeur décrira ici la meilleure façon de réaliser l'invention selon un mode constructif non limitatif. Dans un mode préféré le dispositif VMC à circuit court est constitué d'un assemblage d'éléments réalisés selon la technique de chaudronnerie et tôlerie 5 fine en alliage d'aluminium anodisé ou laqué. Avec plus de précision on peut dire que le caisson (V1), le couvercle (V6), les trois échangeurs serpentins (N1)(N2)(N3), sont réalisés par les techniques de la découpe grignotage ou jet d'eau, du pliage, du roulage, de l'emboutissage, de la soudure, du rivetage, du sertissage. Les cheminées de passages de flux d'un niveau à l'autre (FD1)(FM1) 10 ainsi que les pipes d'évacuation des condensas (V7) sont des tubes dans le même alliage que le caisson. Les centrages et maintiens des diverses pièces sont assurés par des épaulements et emboîtements. Les étanchéités sont garanties par des joints plats ou toriques par simple emboîtement sans jeu. Les filtres (V9), ventilateurs (V8) et éléments chauffants (V10) sont fixés sur des supports 15 amovibles positionnés en tiroir et glissière. Le boîtier de commande (V11) est en thermoplastique chargé talc et verre afin de résister à la chaleur, il est fixé par rivetage ou vissage. Le réseau d'alimentation électrique (non représenté) comprenant tous les câblages, est externe au caisson, et logé dans des goulottes et gaines selon les normes. Les alimentations dédiées aux éléments chauffants 20 sont réalisées avec du fils haute température siliconé. Les canalisations d'entrée d'air neuf (V3) et sortie d'air vicié (V2) sont réalisée en chaudronnerie plastique PVC ou PEHD par soudure ou collage, elles sont solidarisées au caisson VMC par emboîtement étanche et vissage. La colonne d'aspiration d'air vicié (V4) est emboîtée, et retenue au mur par un collier. La bouche d'insufflation (V5) est 25 emboîtée tout en restant orientable. Le dispositif VMC à circuit court (V) est obligatoirement encapsulé dans un plancher ou un mur technique faisant parti d'un habitat (A) sur vide sanitaire, type d'habitat à haute inertie thermique de préférence, doté d'au moins un mur diffusif (M) selon la demande de brevet n° 15/00132, (Figure 1, Vue B). 30 Il est fortement conseillé d'utiliser en amont du système un premier apport de calories naturelles comme par exemple la géothermie, de préférence un dispositif "géothermie sur mur diffusif" (G) selon la demande de brevet n°14/03032, et dans ce cas, l'habitat (A) sera équipé d'une formation massique en talutage inertiel (T), (Figure 1, Vue A et B). 35 Le dispositif VMC à circuit court (V) ayant été développé pour des habitats passifs, il est donc judicieux d'alimenter le caisson avec une source naturelle par exemple solaire (S) ou éolien avec une réserve d'énergie par accumulateurs (Ac), (Figure 1, Vue B). 3032782 - 13 - Afin de générer l'effet vortex forcé dans les volumes à ventiler et chauffer, l'habitat (A) doit être équipé d'au moins une prise d'air (B) en plafond (P) à l'angle opposé du dispositif VMC à circuit court (V), (Figure 1, Vue B). Comme le montre la figure 3, le dispositif complet VMC à circuit court (V) 5 s'assemble sur le caisson (V1), en fixant ou insérant la canalisation d'évacuation d'air vicié (V2), la canalisation d'arrivé d'air neuf (V3), selon la mise en version choisie des fonctionnalités, l'échangeur serpentin (N1)+(N2)+(N3) avec si besoin les cheminés (FD1) et (FM1), la colonne d'aspiration d'air vicié (V4), la bouche d'insufflation (V5), les filtres (V9), les ventilateurs (V8), les éléments chauffants 10 (V10), (Figure 3 et 6). Le dispositif VMC (V) est avantageusement encapsulé dans un logement prévu à cette fonction (Figure 1, Vue B), 4 passages sont aménagés dans la dalle de plancher afin de laisser passer les canalisations d'entrée et de sortie d'air ainsi que les pipes d'évacuation de condensas (Figure 3). Le plancher technique est 15 fortement isolé, créant ainsi une isolation à inertie favorable à la récupération par diffusion des calories chargées dans l'enveloppe du bâtiment vers le caisson VMC (représenté par des flèches pleines) (Figure 2). Le caisson ainsi avantageusement encapsulé, est maintenu à température en consommant peu d'énergie électrique grâce à plusieurs sources cumulatives, à savoir : le flux 20 montant préchauffé de la géothermie, le flux sortant chauffé de l'air vicié expulsé (principe vmc double flux), le chauffage électrique par éléments basse tension, et la diffusion naturelle vers le caisson des calories environnantes du plancher technique à inertie. Le premier aspect du principe de fonctionnement du dispositif est basé sur 25 une circulation des flux à circuit cours, grâce à l'architecture du caisson de ventilation, mais aussi, grâce à l'architecture voûtée du plafond du volume à ventiler et chauffer, permettant la création d'un vortex (représenté par des flèches filaires). La Figure 2 permet de comprendre le phénomène aéraulique en ce que, (A) est la représentation en coupe d'un volume habitable appartenant à un 30 bâtiment à haute inertie sur vide sanitaire équipé d'un plafond en voûte (P), de deux prises d'air (B) doté de volets d'obturation (0) réglable en débit, d'un dispositif géothermique (G), d'un talutage (T), d'un mur diffusif (M), du dispositif selon l'invention VMC à circuit court (V) équipé de sa colonne d'aspiration d'air vicié (V4), et de sa bouche d'insufflation (V5). Nous pouvons visualiser les 35 mouvements des flux à l'intérieur du volume de l'habitat, et à l'intérieur du caisson (représenté par des flèches filaires), ainsi que la migration des calories accumulées dans la structure des murs, du plafond et du plancher de l'habitat selon la demande de brevet n° 15/00132 (représenté par les flèches pleines). Le circuit débute au repère hexagonal (1) par une prise d'air rentrant dans le 3032782 - 14 - dispositif de préchauffage géothermique (G), la diffusion des calories émise par le mur diffusif (selon la demande de brevet n° 15/00132) contribue au préchauffage de l'air neuf rentrant, le flux montant (représenté par des flèches filaires) ainsi préchauffé, passe par une canalisation en zone (2), puis circule dans le caisson 5 VMC (V), en étant réchauffé par le flux d'air vicié (représenté par des flèches filaires) aspiré en (6), descendant par la colonne (V4), l'air neuf chauffé est insufflé dans le volume de l'habitat par la bouche (V5), amorçant la création d'un vortex circulant au dessus du plancher, puis remontant le long du mur vers la voûte de plafond jusqu'au point haut (4a), à ce niveau, l'air arrivant de la prise to d'air (B) alimenté en (4b), créé un effet venturi propice à un nouvel élan dans la rotation du flux canalisé par la forme voûtée jusqu'au point (5a), lui-même alimenté en (5b), à ce stade, le flux continu sa route vers la bouche d'aspiration en (6) pour une partie, et pour une autre partie, redescendant vers le point (3), pour boucler le flux circulaire du vortex ainsi formé, la partie du flux aspirée en (6) 15 par la colonne (V4) pénètre dans l'échangeur du caisson (V), et une fois les calories pompées par l'échangeur, l'air viciée déchargée est évacuée en (7). Le matelas d'air rotatif en vortex, est avantageusement porté et canalisé par un effet radiant des calories diffusées par la structure de l'enveloppe à inertie du bâtiment, représenté par les flèches pleine visibles sur le schéma de la Figure 20 2. Le deuxième aspect du principe de fonctionnement du dispositif est basé sur la haute performance d'échange thermique du dispositif VMC (V), grâce à sa conception en plateaux dotés de serpentins fortement diffusifs permettant un effet "Bi Face" en prenant en sandwich le flux descendant. 25 Le troisième aspect du principe de fonctionnement du dispositif est basé sur la modularité du caisson, modularité permettant une évolutivité grâce à une mise en version réversible de fonctionnalités, par niveaux d'échangeurs techniques additionnels expliquée ci après. Avantageusement la géométrie du caisson encapsulé dans un coffre 30 technique de plancher, permet d'étendre les surfaces d'échanges des plaques et serpentins des niveaux techniques sans contrainte de taille, puisque le dispositif est logé dans un volume habituellement perdu dans la construction traditionnel. L'invention tire parti de cette possibilité pour accroître les performances de la VMC, avec très peu d'impact sur le coût de fabrication du dispositif, grâce à la 35 technique de construction en chaudronnerie et tôlerie choisie, contrairement à une réalisation en thermoplastique injecté utilisé généralement dans l'art connu. Le caisson peut ainsi avoir une utilisation en simple flux uniquement, dans cette version, l'air provenant d'un dispositif géothermique (G), est aspiré par le caisson (V), par la canalisation (V3), et passe à travers un filtre (V9) situé sur la 3032782 - 15 - canalisation (V3 et /ou à l'entrée du caisson en (El), l'air circule dans l'échangeur à plaque et serpentin (N1) de niveau 1, propulsé soit par un ventilateur (V8) situé sur la canalisation (V3), et/ou par des ventilateurs situés dans le caisson au niveau 1 selon le débit souhaité, l'air neuf est insufflé en (S1), et les ouvertures s (E2) (S2), sont obturés par des caches étanches, l'évacuation de l'air vicié devant se faire par une prise d'air en toiture (B). Le couvercle (V6) est équipé d'obturateurs d'emplacements de ventilateurs et éléments chauffants non utilisés. L'air préchauffé dans le dispositif géothermique continue à être réchauffé dans le caisson grâce à la diffusion des calories du plancher à inertie. Il n'y a pas d'effet 10 vortex dans cette version. Selon l'évolution 1, le caisson peut avoir une utilisation en simple flux avec évacuation de l'air vicié, dans cette version, l'air provenant d'un dispositif géothermique (G), est aspiré par le caisson (V), par la canalisation (V3), et passe à travers un filtre (V9) situé sur la canalisation (V3 et /ou à l'entrée du caisson en 15 (El), l'air circule dans l'échangeur à plaque et serpentin (N1) de niveau 1, propulsé soit par un ventilateur (V8) situé sur la canalisation (V3), et/ou par des ventilateurs situés dans le caisson au niveau 1 selon le débit souhaité, l'air neuf est insufflé en (51). La colonne (V4) aspire l'air vicié au plafond, puis passe par un conduit de pontage (non représenté) à l'intérieur du caisson, reliant 20 directement l'entrée (E2) à la sortie (S2), connecté à la canalisation d'évacuation (V2) équipé de son ventilateur (V8). Le couvercle (V6) est équipé d'obturateurs d'emplacements de ventilateurs et éléments chauffants non utilisés. L'air préchauffé dans le dispositif géothermique continue à être réchauffé dans le caisson grâce à la diffusion des calories du plancher à inertie, mais aussi de 25 façon moindre qu'une plaque d'échange thermique, par la diffusion des calories passant dans le conduit de pontage. Selon l'évolution 2, Le caisson peut avoir une utilisation en double flux avec évacuation de l'air vicié, l'air provenant d'un dispositif géothermique (G), est aspiré par le caisson (V), par la canalisation (V3), et passe à travers un filtre (V9) 30 situé sur la canalisation (V3 et /ou à l'entrée du caisson en (El), l'air circule dans l'échangeur à plaque et serpentin (N1) de niveau 1 propulsé par un ventilateur (V8) situé sur la canalisation (V3), et par des ventilateurs (V8) situés dans le caisson au niveau 1 selon le débit souhaité, l'échangeur à plaque et serpentin (N2) est positionné, ainsi que les cheminées de mise en version (FD1) et (FM1), ainsi 35 équipé, l'air neuf déjà préchauffé dans le conduit géothermique continue à être réchauffé dans le caisson grâce à la diffusion entre les plaques et serpentins des niveaux 1 (N1) et 2 (N2). Après avoir parcouru 4 mètres développé au niveau 1 au contact du niveau 2, l'air passe au niveau 3 et circule sans serpentin dans la cavité vide, mais toujours au contact du matelas d'air vicié situé juste en dessous, 3032782 - 16 - tout en continuant avantageusement son réchauffement grâce au temps passé supplémentaire à récupérer des calories, puis l'air est insufflé dans l'habitat en (S1). L'air vicié au plafond est aspiré par la colonne (V4), passe au niveau 2 par la cheminée (FD1), l'air chaud vicié circulant au niveau 2 diffuse ses calories au flux 5 montant du niveau 1, et du niveau 3 à travers les plaques d'échanges thermiques, avant d'être expulsé du caisson par la canalisation d'air vicié (V2) équipé de son ventilateur (V8). Le couvercle (V6) est équipé d'obturateurs d'emplacements de ventilateurs et éléments chauffants non utilisés. L'air ainsi préchauffé dans le dispositif géothermique, puis par le système double flux, continue à être confiné et 10 réchauffé dans le caisson grâce à la diffusion des calories du plancher à inertie. Selon l'évolution 3, Le caisson peut avoir une utilisation en double flux et effet "Bi Face" avec chauffage électrique, l'air provenant d'un dispositif géothermique (G), est aspiré par le caisson (V), par la canalisation (V3), et passe à travers un filtre (V9) situé sur la canalisation (V3 et /ou à l'entrée du caisson en (El), l'air circule 15 dans l'échangeur à plaque et serpentin (N1) de niveau 1, propulsé par un ventilateur (V8) situé sur la canalisation (V3), et par des ventilateurs (V8) situés dans le caisson au niveau 1 selon le débit souhaité, les échangeurs à plaque et serpentin (N2) et (N3) sont positionnés ainsi que les cheminées de mise en version (FD1) et (FM1), ainsi équipé, l'air neuf déjà préchauffé dans le conduit 20 géothermique continue à être réchauffé dans le caisson grâce à la diffusion entre les plaques et serpentins des niveaux 1 (N1) et 2 (N2). Après avoir parcouru 4 mètres développé au niveau 1 au contact du niveau 2, l'air passe au niveau 3 et circule à nouveau dans un serpentin de 4 mètres développé, tout en étant chauffé optionnellement par au moins 1 élément chauffant électrique (V10), et propulsé 25 par au moins un ventilateur (V8), avant d'être insufflé dans l'habitat en (S1). L'air vicié au plafond est aspiré par la colonne (V4), passe au niveau 2 par la cheminée (FD1), l'air chaud vicié circulant au niveau 2 diffuse ses calories au flux montant au niveau 1, mais aussi avantageusement au niveau 3 à travers les plaques et serpentins d'échanges thermiques, avant d'être expulsé du caisson par la 30 canalisation d'air vicié (V2) équipé de son ventilateur (V8). Le couvercle (V6) est équipé de 1 ou 2 ventilateurs (V8), et de 1 ou 2 éléments chauffants (V10). L'air ainsi préchauffé dans le dispositif géothermique, puis par le système double flux, bénéficie d'un double effet diffusif, en augmentant l'échange thermique grâce au serpentin supplémentaire du niveau 3 (N3), qui ralenti le flux en le canalisant, 35 augmentant ainsi le rendement diffusif, par un meilleur pompage des calories dans les matériaux entre l'échangeur de niveau 2 (N2), et niveau 3 (N3). Même dans ce cas de mise en version, au maximum de performance du dispositif VMC à circuit court, le caisson ainsi confiné par l'encapsulage dans le plancher, est 3032782 - 17 - avantageusement maintenu en température favorable au meilleur rendement, grâce à la diffusion des calories du plancher à inertie. La meilleure utilisation du dispositif demande quelques réglages et optimisations, dans sa position d'implantation liée à l'architecture du bâtiment, 5 ainsi que dans l'utilisation du boîtier de commande (V11), l'utilisation des bouches de prises d'air en toiture (B), ainsi, la partie suivante, sera dédiée aux conseilles d'utilisation du dispositif : En fonction des climats régionaux, des expositions solaires, du volume des pièces de l'habitat à ventiler et à chauffer, l'architecte selon ses calculs, installera lo le nombre nécessaire de caisson VMC, équipé des niveaux techniques correspondants aux effets recherchés, de ventilation ou chauffage, ou de rafraîchissement. Le vortex de ventilation du volume habité, en saison froide sera préférentiellement réglé au boîtier de commande (V11) en un flux lent grâce à un 15 débit faible de la ventilation mécanique, mais aussi en obturant totalement les prises d'air de la toiture (B), avantageusement en position hiver il faudra régler les ventilateurs équipant le caisson de ventilation en marche lente. Avantageusement en position été, la création du vortex de renouvellement de l'air du volume de l'habitat aura un flux rapide, grâce à la mise en oeuvre de débit d'air important la 20 nuit à travers le dispositif VMC, mais aussi par les obturateur (0) prises d'air de la toiture (B), en ce que en position été, il faudra régler les ventilateurs équipant le caisson de ventilation, en marche rapide, mode réalisé par une commande sur le boîtier (V11). Lorsque le dispositif VMC à circuit court est principalement utilisé à des fins 25 de chauffage pendant les saisons froides, il doit de préférence être positionné dans un angle de plancher technique, au dessus d'un vide sanitaire, au plus proche d'une baie vitrée exposée au sud, tout en positionnant la prise d'air viciée au plus proche d'un angle tombant de la voûte de plafond. Dans le même but d'optimisation, si le dispositif est principalement utilisé à des fins de 30 rafraîchissement pendant les saisons chaudes, il doit de préférence, être positionné dans un angle de plancher technique, au dessus d'un vide sanitaire éloigné des expositions solaires et de son rayonnement, provenant des baies vitrées ou des puits de lumière, tout en positionnant la prise d'air viciée au plus proche d'un angle tombant de la voûte de plafond. 35 On obtient le maximum de rendement du dispositif, en équipant l'habitat d'au moins un dispositif pour l'été dans les volumes les plus chauds, et d'au moins un autre dispositif pour l'hiver dans les volumes les plus froids, lesdits dispositifs en correspondance avec le positionnement optimisé des murs diffusifs 3032782 - 18 - selon la demande de brevet n° 15/00132 en vis-à-vis d'un dispositif géothermique `géothermie sur mur diffusif' selon la demande de brevet de brevet n°14/03032. Selon une variante de positionnement non représentée, le conduit d'aspiration d'air vicié (V4) peut soit rester apparent en colonne dans un coin de 5 la pièce, ou bien être déporté et caché en circulant dans un mur grâce à un jeu de coude lui permettant d'atteindre sa position encastré, dans ce cas une prise d'air reliée au conduit en partie haute dudit mur, fera office de bouche d'aspiration. Selon une autre variante de positionnement non représentée, la bouche d'insufflation d'air neuf (V5), peut soit rester apparente au niveau du sol dans un 10 coin de la pièce, ou bien être déportée et cachée en circulant dans un mur grâce à un jeu de coude et de conduit lui permettant d'atteindre sa position encastré, la bouche d'insufflation d'air neuf ainsi déportée dans le mur sera reliée au conduit déporté en son extrémité. Les ventilateurs, les éléments chauffants, les filtres, selon une variante non 15 représentée, peuvent être déportés dans des conduits créant des boucles à l'extérieur dudit caisson, ne laissant à l'intérieur dudit caisson, que les serpentins et plaques d'échange thermique du réseau d'air vicié et neuf. le boîtier de commande (V11), selon une variante non représentée, peut être déporté du caisson vers un mur proche en étant relié par un câble caché, 20 circulant dans le plancher et dans le mur. REVENDICATIONS1. Dispositif de ventilation mécanique double flux, permettant de réaliser une économie d'énergie, en utilisant le flux sortant d'air chaud vicié pour préchauffer l'air rentrant, via un échangeur thermique, réalisé sous la forme d'un caisson multi entrées/sorties d'air, équipé de ventilateurs électriques, de filtres, et d'éléments chauffants, caractérisé en ce que le dispositif VMC (V), simple flux ou double flux, ayant pour vocation à ventiler, chauffer, rafraîchir, possède la capacité avantageuse de modularité et d'évolution, par simple mise en version de fonctionnalités additionnelles, en couche empilables d'échangeurs thermiques à plaques et serpentins de très grande surface (N1) (N2) (N3), dotés d'un effet "Bi Face", mais aussi la capacité de fonctionner en circuit court créant vortex. ledit dispositif étant optimisé pour un habitat à haute inertie thermique, à vocation bioclimatique, sur vide sanitaire, au plafond voûté, selon la demande de brevet n°15/00132. (2) Dispositif de ventilation mécanique double flux selon la revendication 1, caractérisé par l'utilisation d'un réseau de ventilation à 'circuit court' sans gaines, grâce à une géométrie du réseau, en colonne d'aspiration et bouche d'insufflation en connexion direct au caisson (Figure 5), permettant la création d'un flux lent de type Vortex guidé par un plafond en forme de voûte, appartenant à l'habitat (Figure 2), ledit flux lent nécessitant peu de puissance et débit, mis en mouvement par des ventilateurs (V8), alimentés par une source autonome et passive basse tension (S) et accumulateurs (Ac). (3) Dispositif de ventilation mécanique double flux selon la revendication 1, caractérisé par un apport multi sources calorifiques, dont un apport de calories de source géothermique sur mur diffusif (G) selon la demande de brevet n°14/03032, un apport de calories du flux vicié sortant (FD) dit "double flux" avantageusement augmenté grâce à un effet "biface" et une grande surface d'échange, architecturée par une combinaison de plaques et serpentins à haute conduction (Figure 6), un apport par éléments chauffants électriques basse tension(V10), un apport par effet diffusif d'encapsulation par enveloppement thermique dans un plancher technique à inertie (Figure 1 et 2), appartenant à un habitat en coque à haute inertie selon la demande de brevet n°15/00132, tout en empêchant une perte de calories hors du caisson par effet d'isolation thermique. (4) Dispositif de ventilation mécanique double flux selon la revendication 1 et 3, caractérisé par une nouvelle façon de traiter l'échange thermique double flux par 3032782 - 20 - effet "Bi Face" (Figure 4,5,6), en optimisant les géométries des surfaces et les temps d'exposition, grâce à une diffusion des calories favorable au meilleur rendement, en ce que, le caisson devant être encapsulé dans un plancher ou dans un mur diffusif selon la demande de brevet n°15/00132, possède une 5 géométrie étendue en surface et de faible épaisseur, propice à une intégration en plancher, permettant l'utilisation d'échangeurs à plaques et serpentins (Figure 6) à très haut rendement, en aluminium ou tous autres matériaux en équivalence répondant au besoin physique et thermique recherché. A savoir que, grâce à cette géométrie, les flux circulent plus longtemps que dans l'art connu (Figure 4 et 10 5), les flux parcourant 4 mètres en développé par niveau en 'débit lent', détaillés de la sorte : un premier apport de calories initial provenant du flux montant d'une géothermie (G), un second apport continu sur 8 mètres en développé dans des canaux en serpentin verticaux déployés au contact de 2 plaques d'échanges d'un minimum de surface de 0,4 m2 chacune (N1 et (N2), cette géométrie 15 avantageuse crée un échange de calories entre les flux montant (FM) et descendant (FD), de très haute performance par effet "Bi Face", permettant de ne pas avoir besoin de pompe à chaleur ou autres systèmes énergivores en appoint. L'effet "Bi Face" fonctionne grâce à la particularité physique, en ce que le flux montant (FM), est avantageusement en contact "sandwich" sur deux faces 20 dessus et dessous, de réchauffement situées au niveau 2, d'une surface totale d'un minimum de 1,2 m2, résultat obtenu en additionnant les deux plaques diffusives et les parois des serpentins qui y sont associés, en ce que le flux (FM) provenant d'un dispositif géothermique (G), est aspiré dans le caisson (V), par la canalisation (V3), l'air circule dans l'échangeur (N1) de niveau 1 en pompant les 25 calories du flux sortant circulant dans l'échangeur (N2) situé au dessus, l'air passe ensuite au niveau 3 par la cheminé (FM1), puis circule dans l'échangeur (N3), en continuant à pomper les calories du flux sortant circulant en dessus, en créant l'effet "Bi Face", l'air chauffé est ensuite insufflé dans l'habitat par la sortie (E2) orienté par la bouche (V5), pendant la même période, le flux sortant (FD) 30 vicié et chaud provenant du plafond par la colonne (V4), est aspiré par le caisson (V) par l'entrée (E2), l'air passe ensuite à travers le niveau 3 vers le niveau 2, par la cheminée (FD1), puis circule dans l'échangeur (N2) en déchargeant ses calories sur ses deux faces, le tapis d'air ainsi emprisonné en sandwich diffuse selon l'effet "Bi Face", l'air déchargé est expulsé en (S2) par la canalisation (V2). 35 (5) Dispositif de ventilation mécanique double flux selon la revendication 1, caractérisé par la possibilité sur une même base de caisson, d'utiliser le dispositif en ventilation mécanique modulaire et évolutive, dont les principales combinaisons possibles sont : simple flux uniquement, simple flux avec 3032782 - 21 - évacuation de l'air vicié, double flux avec évacuation de l'air vicié, double flux avec effet "Bi Face" avec ou sans chauffage électrique par éléments chauffants (V10), et ceci par simple adjonction modulaire, par superposition de 3 niveaux (N1) (N2) (N3), de circulation de flux de type échangeurs, couplés à des cheminés 5 (FD1) (FM1), permettant aux flux de traverser les niveaux, ledit dispositif donnant la possibilité de compléter le caisson, par ajout de fonctions techniques selon les capacités financières étalée dans le temps, ou de revenir en arrière, selon les changements climatiques, ou déplacement du dispositif vers un autre endroit du bâtiment. 10 (6) Dispositif de ventilation mécanique double flux selon la revendication 1 et 2, caractérisé par l'addition d'un flux lent à circuit court, généré par un dispositif VMC, associé avec une géométrie de volume habitable équipé de plafond en forme de voûte, créant avantageusement un phénomène de ventilation en 15 circulation vortex (Figure 2), le circuit vortex est forcé mécaniquement et canalisé naturellement, par convection des parois diffusives en coque de l'habitat à haute inertie thermique, selon la demande de brevet n°15/00132, les parois du volume interne fonctionnant comme des panneaux radiants, permettant au tapis d'air de circuler naturellement. En ce que la pièce de l'habitat est équipée obligatoirement 20 d'un plafond en forme de voûte permettant la création d'un vortex à flux lent, peu consommateur d'énergie mécanique nécessaire aux ventilateurs du caisson (V8), permettant une alimentation basse tension, appartenant de préférence à un habitat bioclimatique équipé d'au moins 1 système de production autonome d'énergie, solaire (S), éolien ou autres, et d'accumulateurs (Ac) pour les périodes 25 sans lumière ou sans vent. Le flux vortex lent créé par le dispositif, est favorable à la circulation et au renouvellement de l'air du volume, empêchant la création de zones confinées, humides, propices à la formation de moisissure dans les recoins et zones généralement difficiles à ventiler dans un habitat étanche. Le flux tournant (Figure 2) dans la pièce de l'habitat demande selon le modèle 30 rhéologique, à ce que la VMC soit de préférence positionnée dans un angle du plancher technique proche d'une baie vitrée exposée au sud, et que la prise d'air viciée, soit au plus proche d'un angle tombant de la voûte de plafond. (7) Dispositif de ventilation mécanique double flux selon la revendication 1 et 5, 35 caractérisé en ce que sa modularité évolutive, est favorable commercialement à une diffusion en adéquation avec les économies énergies demandées par la réglementation thermique Européenne, en ce que l'évolutivité du dispositif permet sur plusieurs années, selon les capacités financières des primo accédants, ou des investisseurs locatifs, d'améliorer les performances bioclimatiques des 3032782 - 22 - habitats sans difficulté technique, et en toute souplesse, a savoir que avantageusement, cette modularité optimisée et rationnelle, permet l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans le dispositif de façon très rapide, par un auto constructeur, ou par l'intermédiaire d'un artisan, l'adaptation des fonctionnalités 5 du dispositif VMC, pouvant être réalisée en coïncidence avec les changements climatiques.