FR 3017934 A1 20150828 FR 1400517 A 20140226 Ce projet est un concept destiné à la climatisation toutes saisons d'habitation ou locaux Professionnels Il permet à partir d'un, ou plusieurs volumes d'eau souterrains (3), dans lesquels passe un serpentin d'un diamètre et d'une longueur définis (5), d'obtenir un air tempéré proche de la température constante du sol à cette profondeur. L' air est ensuite ventilé à l'intérieur des locaux.(7) Ce concept est basé sur les points suivants : Selon la taille du résultat recherché. 1 ou 2 réservoirs d'eau de 6000 litres environ (3), enterrés à une profondeur de 3 à 4 mètres L'installation a l'intérieur de chaque cuve, d'un serpentin en tube de cuivre de 25 mètres linéaire et de 80 mm de diamètre (5) L'air pompée en extérieur est filtré (1) et traverse le serpentin (5) aspiré par un ventilateur(8), puis, pulsé à l'intérieur des locaux, par des bouches réparties au niveau du sol , dans chaque pièce, ou en niveau bas en locaux. L'air chaud montant naturellement, il se créé un mouvement ascendant des flux . Le fonctionnement de l'ensemble est prévu sans énergies autres, que des panneaux photovoltaïques (9), pour le ventilateur (7) et la pompe de mouvement dans les cuves (6) Matériel consommant 50 Watts en 12 volts ou 24 volts Afin de recycler l'eau pluviale, Les cuves sont branchées sur les descentes de gouttières (2) et permettent ainsi une alimentation gratuite et renouvelée. Une partie de l'eau peut éventuellement être utilisée pour de l'arrosage. Le sol fourni une température constante de 13/15 degré à cette profondeur ( terrain naturel ), l'échange thermique entre la terre et l'eau se fait par contact à travers la surface représentée par les parois des cuves en PVC, métal, béton ,ou autre matériau soit 15/20 m2 . 2 REVENDICATIONS1. ne petite pompe de mouvement en 12 volts (6) permet d'agiter l'eau à l'intérieur de la cuve et d'accélérer l'échange thermique. Elle sert aussi à absorber la condensation à l'intérieur du serpentin. Par rapport à un puits canadien fonctionnant sur un principe analogue, l'échange thermique sera plus conséquent, car la terre, statique, n'a pas la fluidité ni la réaction d'un liquide, qui va monter et descendre selon sa température entrainant un mouvement ascendant et descendant dans les cuves, et ainsi un meilleur contact sur la surface du serpentin (environ 6 m2 ) Le volume d'air pulsé doit être de l'ordre de 200 m3/ heure, se qui permet un renouvèlement correct et dispense les constructions d'une VMC au profit d'une simple sortie en toiture avec un ventilateur mécanique (10). Ce concept permet de climatiser à une température de l'ordre de 20/22 degrés en été et d'apporter un air de température supérieure à l'intérieur des locaux en hiver. L'idée maitresse de ce concept, étant de ne pas utiliser d'énergies autres que les éléments naturels.