FR 3023547 A1 20160115 FR 1456721 A 20140711 SYSTEME DE SUR-DESINFECTION DE L'EAU D'UN BASSIN AQUATIQUE [0001] L'invention porte sur un système de traitement de l'eau d'un bassin aquatique. Plus particulièrement, elle concerne un système permettant de traiter l'eau lors d'accidents de pollution par des staphylocoques pathogènes ou encore des coliformes totaux dû à la présence de matières fécales ou de vomissures par exemple. [0002] On entend par bassin aquatique, toute installation comprenant une ou plusieurs zones d'eau destinée à la natation, aux loisirs ou à d'autres activités physiques aquatiques. En particulier, il s'agit de piscines ou de parcs aquatiques, couverts ou non, accessibles au public, c'est-à-dire toutes les installations autres que celles réservées à un usage privé. Un usage privé est défini, dans la norme NF EN 15288-2, comme une utilisation destinée uniquement au propriétaire/ exploitant, à sa famille et aux personnes qu'il invite, y compris l'utilisation liée aux maisons de location. Les bassins aquatiques accessibles au public sont répartis en deux types. Un premier type de bassin aquatique accessible au public concerne les activités aquatiques qui constituent l'activité principale, c'est-à-dire notamment les piscines municipales, piscines ludiques, parcs aquatiques, parcs nautiques. Un deuxième type de bassin accessible au public concerne les piscines qui constituent un service additionnel à l'activité principale, telles que les piscines d'hôtels, de campings, de clubs privés ou les piscines thérapeutiques par exemple. L'invention concerne ces deux types de bassins aquatiques accessibles au public. [0003] La réglementation en vigueur en France, notamment le code de la santé publique dans les articles L1332-1 à L1332-9 de sa partie législative et dans les articles D1332-1 à D1332-19 de sa partie réglementaire, le décret n° 81- 324 du 7 avril 1981, et la norme Européenne NF EN 15288-2 d'octobre 2008, fixent les règles d'hygiène et de sécurité pour de tels bassins aquatiques accessibles au public. [0004] Parmi les règles à suivre, la qualité de l'eau doit être surveillée quotidiennement afin de préserver la santé des nageurs. [0005] Les systèmes de traitement de l'eau de tels bassins comprennent en général un ou plusieurs filtres à sable et/ou à diatomée et/ ou à billes de verre qui permettent d'éliminer tous les détritus et impuretés solides. L'eau du bassin est pompée et passe à travers ce(s) filtre(s) qui retiennent les détritus solides. Ces filtres jouent donc tous le même rôle. On choisit une technologie de filtre plutôt qu'une autre dans une installation de traitement, en fonction essentiellement de son efficacité et de son coût. Ainsi, le filtre à Ref : 0417-Aqua01 billes de verre permet une filtration plus efficace que le filtre à sable et présente une durée de vie environ multipliée par deux par rapport au filtre à sable, mais il reste moins efficace que la diatomée. Ce(s) filtre(s) n'ont cependant aucune action sur la qualité sanitaire de l'eau. [0006] Pour pouvoir maintenir une eau limpide et éliminer les risques de contamination, il faut détruire les algues, les virus et les germes pathogènes. Pour cela, on injecte, dans le circuit de filtration en amont du bassin, des produits désinfectants. [0007] Parmi les produits désinfectants utilisés il existe essentiellement le chlore ou le brome. Le chlore et le brome font partie de la famille des halogènes et sont tous deux des produits désinfectant et oxydant qui éliminent microbes, bactéries, algues. Certains préfèrent le brome au chlore car il n'a pas d'odeur et est moins irritant pour la peau. Cependant, ce produit reste assez cher. C'est la raison pour laquelle le chlore, qui est très peu coûteux, est utilisé de manière beaucoup plus fréquente que le brome en tant que désinfectant des eaux de bassins. Il peut être utilisé sous forme gazeuse, solide (tel que des granulés, pastilles ou galets), ou liquide. [0008] Pour une désinfection optimum, sans toutefois porter atteinte à la santé des baigneurs, le taux de produit désinfectant doit être compris dans une gamme de valeurs conforme à la réglementation en vigueur. Selon le produit utilisé, les valeurs de concentration imposées par la réglementation ne sont pas tout à fait les mêmes. De plus, pour que le produit désinfectant agisse efficacement, le pH doit également être dans une gamme de valeur optimum. Ainsi, lorsque le produit désinfectant est du Brome, le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, impose une teneur en brome comprise entre 1 et 2mg/I et un pH compris entre 7,5 et 8,2. En revanche, lorsque le produit est du chlore, cette réglementation impose une teneur en chlore libre actif comprise entre 0,4 et 1,4mg/I, le taux de chloramine ne devant pas excéder 0,6mg/I. Le pH, quant à lui, doit être légèrement acide, c'est - à - dire compris entre 6,9 et 7,7, et de préférence entre 7,2 et 7,4. Si le pH devient trop acide ou trop basique, des produits correcteurs de pH doivent être ajoutés dans l'eau. Par ailleurs, pour les bassins aquatiques de plein air, si le chlore n'est pas stabilisé il réagit avec les rayons UV pour former des chloramines. Dans ce cas, le chlore qui a réagi ne peut pas détruire les matières organiques azotées comme il devrait le faire. Par conséquent, pour les bassins de plein air, on utilise du chlore stabilisé avec de l'acide isocyanurique. Le chlore ainsi stabilisé est entièrement utilisé pour la désinfection Ref : 0417-Aqua01 de l'eau. Dans ce cas, la réglementation impose une teneur en chlore libre actif au moins égale à 2mg/I, et au maximum de 3 à 4 mg/I, un taux de chloramine qui ne doit pas excéder 0,6mg/I, un taux d'acide isocyanurique inférieur ou égal à 75mg/I et un pH compris entre 6,9 et 7,7. [0009] Pour pouvoir traiter l'eau de manière efficace, il existe des installations de traitement automatisées. La Figure 1 représente un bassin aquatique 100 équipé d'une installation 200 classique de traitement de l'eau. L'eau du bassin s'écoule par gravité à partir des goulottes 101 du bassin jusque dans une bâche tampon 203. Ce réservoir 203 permet de contrer les pertes de volume d'eau du bassin lors de l'entrée des baigneurs par exemple, et il permet également de renouveler l'eau en vidant une partie de ce bac dans le réseau des eaux usées EU, et en l'alimentant d'un volume équivalent avec de l'eau de ville 204. Une électrovanne EV1 et une pompe P1 permettent ensuite d'entrainer l'eau de la bâche tampon 203 vers un ou plusieurs filtres 205 à sable et/ou à diatomée et/ou à billes de verre disposés en série. Ce(s) filtre(s) 205 permettent de filtrer toutes les impuretés solides présentes dans l'eau. Le filtre 205 est régulièrement nettoyé et le sable sale, ou la diatomée ou les billes de verre selon la technologie du filtre utilisé, est jeté (référence \N) pour être recyclé par exemple. La bâche tampon 203, la pompe de filtration P1 et le ou les filtre(s) 205 constituent un circuit primaire CP de traitement de l'eau. Tous les bassins aquatiques publics sont équipés de ce circuit primaire CP. En aval du filtre 205, une canalisation de retour 210 permet à l'eau ainsi traitée de revenir vers le bassin 100. Dans cette canalisation 210, et en amont du bassin 100, sont prévus des dispositifs d'injection INJ1, INJ2 respectivement de produit correcteur de pH (en général un acide pour les bassins traités au chlore) et de produit désinfectant. Le produit désinfectant, par exemple le chlore, peut être incorporé dans l'eau de différentes manières : soit sous forme solide, soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide. Les dispositifs d'incorporation du chlore dans l'eau sont adaptés à la forme du chlore utilisé. [0010] Les dispositifs d'injection I NJ1, I NJ2 de produits dans la canalisation 210 sont des automates asservis. Un dispositif de pilotage 209 permet en effet de les piloter pour conserver une concentration en chlore et un pH dans les gammes de valeurs conformes à la réglementation en vigueur. Pour cela, des sondes de mesures 201, 202, disposées sur la canalisation en aval par rapport au bassin 100 et allant vers la bâche tampon 203, permettent de mesurer constamment les taux de chlore Cl dans l'eau du bassin et le pH de l'eau. Ces mesures sont transmises en permanence au dispositif de pilotage 209 qui commande alors les injections de produits dans la canalisation de retour 210. Ref : 0417-Aqua01 [0011] Il arrive que certains bassins soient en outre équipés d'un circuit secondaire CS disposé juste en aval du ou des filtre(s) 205 à sable et/ou à diatomée et/ou à billes de verre. Un tel circuit secondaire CS est schématisé dans la zone délimitée par des tirets sur la Figure 1. Ce circuit secondaire CS consiste à faire une première désinfection de l'eau avec de l'ozone. L'ozone est en effet un désinfectant puissant et permet d'éviter les problèmes engendrés par la formation de chloramines. L'ozone est injecté en un point 207 situé en aval du filtre 205 et en amont d'une tour de contact 206 permettant à l'ozone de se mélanger à l'eau. Une fois l'eau traitée à l'ozone, elle peut en outre être entrainée, au moyen d'une pompe P2 couplée à une électrovanne EV2, vers un réacteur UV 208 dont les rayons détruisent également les virus. Pour une meilleure efficacité il est tout de même recommandé d'utiliser un produit désinfectant pour compléter le traitement. C'est pourquoi, une injection I NJ1 de produit correcteur de pH et une injection I NJ2 de produit désinfectant sont également réalisées dans la canalisation 210 de retour au bassin, en aval du circuit secondaire CS et en amont du bassin 100. [0012] Quelle que soit l'installation 200 de traitement utilisée, c'est-à-dire avec un circuit primaire CP et/ou un circuit secondaire CS, la réglementation en vigueur impose que l'eau soit non seulement désinfectée, mais également désinfectante. Les traitements au brome ou au chlore ainsi que l'ozone et les rayons UV désinfectent l'eau. Cependant, pour que l'eau reste désinfectante, le seul moyen connu aujourd'hui, est d'injecter le brome ou le chlore dans la canalisation 210 de retour au bassin, juste en amont du bassin 100. [0013] Une sur-chloration, c'est-à-dire l'ajout d'une concentration de chlore plus importante que la normale, est recommandée, dans les bassins traités au chlore, lorsqu'un phénomène d'algues apparait dans le bassin, provoquant l'apparition d'une couleur verte de l'eau, afin d'éviter une vidange totale de l'eau. Une telle sur-chloration peut être faite de manière non urgente lors de la fermeture du bassin. Pour cela, un technicien assurant la maintenance du système de traitement doit passer pour modifier les valeurs de consigne des automates avant et à la fin de la période de sur-chloration. [0014] Par ailleurs, il peut arriver des pollutions imprévues et accidentelles telles que l'apparition de matières fécales ou de vomissures par exemple. Dans un tel cas, la conduite à tenir consiste à évacuer et fermer le bassin immédiatement, enlever les matières polluantes et appeler un technicien en urgence pour qu'il vienne procéder à une sur-chloration en changeant les valeurs de consigne des automates de l'installation 200 de traitement pour atteindre un pic de concentration en chlore libre prédéfini, puis attendre un Ref : 0417-Aqua01 recyclage complet de l'eau jusqu'à ce que la concentration en chlore soit redescendue à une valeur conforme à la réglementation en vigueur. Le pic de concentration en chlore libre n'est pas fixé par la réglementation en vigueur. Il est préconisé par les Agences Régionales de Santé (ARS). Ainsi, par exemple, la délégation territoriale de l'Ain, qui dépend de l'ARS de la région Rhône-Alpes, préconise un pic de concentration en chlore libre égal à 5mg/I. [0015] Une telle procédure de sur-chloration reste souvent très longue. Le temps d'attente de l'intervention d'un technicien, pouvant aller jusqu'à 2 heures, cumulé au temps de retour à une concentration en chlore satisfaisante, implique une fermeture de bassin qui peut aller jusqu'à 5 heures. De plus, il est très difficile d'annoncer une heure de réouverture aux usagers tant que le technicien n'est pas intervenu. L'intervention nécessite en outre des manipulations pour modifier une première fois les valeurs de consignes pour atteindre le pic prédéfini de concentration en chlore puis une deuxième fois pour réintroduire les consignes d'origine. Or, de telles manipulations peuvent être sources d'erreurs. [0016] L'invention a donc pour but de remédier à au moins un des inconvénients de l'art antérieur. En particulier, l'invention vise à proposer un système de sur-désinfection de l'eau d'un bassin aquatique qui permette d'effectuer une sur-désinfection de manière très simple, rapide et efficace, sans l'intervention d'un technicien spécialisé. [0017] A cet effet, l'invention a pour objet un système de sur-désinfection de l'eau d'un bassin aquatique équipé d'une installation de traitement de l'eau comprenant au moins un filtre et au moins deux sondes de mesures, disposées en aval du bassin, pour mesurer respectivement la concentration en produit désinfectant dans l'eau et le pH de l'eau, lesdites sondes de mesures transmettant les valeurs mesurées à un dispositif de pilotage permettant de commander des injections en produit désinfectant en amont du bassin, dont la quantité est calculée en fonction des valeurs mesurées par lesdites sondes de mesure de sorte que la concentration en produit désinfectant dans l'eau du bassin soit comprise dans une gamme de valeurs réglementaire, ledit système de sur-désinfection étant caractérisé en ce qu'il se raccorde sur ladite installation de traitement et en ce qu'il comprend : un réservoir de stockage de produit désinfectant sous forme liquide, relié à un système d'injection dont une canne d'injection est branchée sur une canalisation d'eau de ladite installation de traitement, Ref : 0417-Aqua01 - ledit système d'injection étant apte à injecter, sur réception d'un signal d'activation émis par une commande à distance, une quantité prédéterminée de produit désinfectant pendant une première durée prédéterminée, lesdites quantité de produit et première durée d'injection étant prédéterminées de manière à atteindre un seuil maximum prédéfini de concentration en produit désinfectant dans l'eau du bassin. [0018] Ainsi, le système de sur-désinfection selon l'invention se raccorde sur l'installation existante et comprend un réservoir, un système d'injection et une commande à distance qui lui sont propres si bien qu'il permet de procéder à une sur-désinfection, sans avoir à manipuler le dispositif de pilotage de l'installation existante. Le système selon l'invention permet donc de procéder à une sur-désinfection de manière simple et rapide par le déclenchement d'un signal d'activation émis par une commande à distance. [0019] Selon d'autres caractéristiques optionnelles du système : - le système d'injection comprend une pompe doseuse reliée audit réservoir et calibrée pour pomper ladite quantité prédéterminée de produit pendant ladite première durée prédéterminée, ladite pompe doseuse étant reliée à ladite canne d'injection par un tube, - la canne d'injection est branchée sur une canalisation d'eau en amont du filtre, - la commande à distance envoie un signal d'activation qui déclenche une minuterie programmable dont un contacteur actionne ledit système d'injection pendant ladite première durée prédéterminée, - la commande à distance est un bouton poussoir transmettant une impulsion à destination de ladite minuterie programmée pour actionner ledit système d'injection pendant ladite première durée prédéterminée, - la commande à distance comprend un bouton émetteur émettant un signal d'activation à une fréquence sécurisée, à destination de ladite minuterie programmée pour actionner ledit système d'injection pendant ladite première durée prédéterminée, et ladite minuterie comprend un récepteur pour recevoir ledit signal d'activation et permettre un actionnement de son contacteur, Ref : 0417-Aqua01 - le système de sur-désinfection comprend un premier témoin lumineux destiné à s'éclairer pendant ladite première durée prédéterminée de fonctionnement dudit système d'injection, sur commande transmise par ladite minuterie programmable, - lorsque ladite première durée prédéterminée est écoulée, la minuterie déclenche une temporisation pendant une deuxième durée prédéterminée, durant laquelle la concentration en produit désinfectant dans le bassin diminue jusqu'à atteindre ladite gamme de valeurs réglementaire, - le système de sur-désinfection comprend un deuxième témoin lumineux destiné à s'éclairer pendant ladite deuxième durée prédéterminée, de retour de la valeur de la concentration en produit désinfectant à une valeur comprise dans la gamme de valeurs réglementaire, sur commande transmise par ladite minuterie programmable, - le produit désinfectant stocké dans le réservoir est de l'hypochlorite de sodium et le seuil maximum prédéfini de concentration à atteindre à la fin de la durée d'injection est compris entre 4 et 6 mg/I, - la durée prédéterminée d'injection pour atteindre ledit seuil maximum de concentration en produit désinfectant, est comprise entre 10 et 20 minutes, de préférence entre 15 et 18 minutes. [0020] D'autres particularités et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description suivante, faite à titre d'exemple illustratif et non limitatif en référence aux Figures qui représentent : - La Figure 1, déjà décrite, un schéma d'une installation classique de traitement de l'eau d'un bassin aquatique, - La Figure 2, un schéma de l'installation de traitement de la Figure 1 sur laquelle est raccordé un système de sur-désinfection selon l'invention, - La Figure 3, un schéma d'un premier mode de réalisation d'un moyen de commande du système selon l'invention, - La Figure 4, un schéma d'un deuxième mode de réalisation d'un moyen de commande du système selon l'invention, Ref : 0417-Aqua01 - La Figure 5, un organigramme représentant les étapes de fonctionnement du système selon l'invention. [0021] Dans la suite de la description, on parle essentiellement des bassins couverts, traités au chlore non stabilisé, qui représentent le cas le plus fréquemment rencontré. Cependant, l'invention s'applique également aux bassins traités avec du chlore stabilisé ou du brome. [0022] Dans la suite de la description, les termes « amont » et « aval » sont définis par rapport à la direction d'écoulement de l'eau dans l'installation de traitement de l'eau des bassins aquatiques, pour l'obtention d'une eau saine et désinfectée. [0023] On entend par « gamme de valeurs réglementaire », une gamme de valeurs conformes à la réglementation en vigueur. [0024] Dans le cas d'une pollution accidentelle, due à l'apparition de matières fécales ou de vomissures, la réglementation impose de fermer immédiatement le bassin et de pratiquer une sur-désinfection. Dans le cas d'un bassin traité au chlore, il s'agit donc de faire une sur-chloration pour que la concentration en chlore libre dans le bassin atteigne un seuil maximal prédéfini. Le pic de concentration en chlore libre n'est pas fixé par la réglementation en vigueur. Il est préconisé par les Agences Régionales de Santé (ARS). Par conséquent, selon les régions, les recommandations peuvent varier. Ainsi, par exemple, la délégation territoriale de l'Ain, qui dépend de l'ARS de la région Rhône-Alpes, préconise un pic de concentration en chlore libre égal à 5mg/I, alors qu'en région lie de France, la délégation territoriale de l'Essonne par exemple préconise un pic de concentration en chlore libre égal à 0,4 mg/I. En général, ce pic sera compris entre 4 et 6mg/I. Dans l'exemple décrit ci-après, le pic de concentration en chlore libre est fixé à 5mg/I. Il en va de même pour les bassins traités au Brome, les pics de concentration en Brome sont également préconisés par les différentes ARS et varient d'une région à l'autre. L'eau doit alors subir un recyclage complet et la concentration en chlore dans l'eau du bassin doit redescendre progressivement dans la gamme de valeurs conforme à la réglementation en vigueur avant de pouvoir rouvrir le bassin au public. [0025] Classiquement, une telle sur-chloration impose, comme il a été expliqué ci- dessus en préambule, l'intervention d'un technicien spécialisé qui se déplace et modifie manuellement les valeurs de consigne du dispositif de pilotage une première fois pour pouvoir injecter une quantité plus importante de chlore jusqu'à atteindre le pic prédéfini, Ref : 0417-Aqua01 par exemple égal à 5mg/I, et une deuxième fois pour réintroduire les valeurs de consigne initiales. [0026] De manière avantageuse, le système de sur-désinfection selon l'invention, tel que schématisé sur la Figure 2, se raccorde sur l'installation 200 de traitement de l'eau existante, et comprend une commande à distance 340 qui lui est dédiée et qui permet de déclencher son fonctionnement. La Figure 2 schématise le cas le plus fréquent où le bassin 100 est équipé d'un circuit primaire CP de traitement de l'eau. Les mêmes références que sur la Figure 1 sont utilisées pour désigner les mêmes éléments. [0027] Le système selon l'invention comprend plus particulièrement un réservoir 310 supplémentaire de stockage de produit désinfectant sous forme liquide, relié à un système d'injection supplémentaire dont une canne 321 d'injection est branchée sur une canalisation d'eau 211 au moyen d'un collier de prise en charge 322. Dans le cas d'un bassin traité au chlore, le produit stocké dans le réservoir 310 supplémentaire est une solution d'hypochlorite de sodium, encore connue sous la dénomination commerciale « eau de javel ». Le système d'injection comprend soit une électrovanne soit une pompe doseuse 324 qui est raccordée sur le réservoir 310 et reliée à la canne d'injection 321 par l'intermédiaire d'un tube d'injection 323. [0028] Le système d'injection se déclenche pour injecter une quantité requise de chlore afin d'atteindre le pic de concentration prédéfini, en général compris entre 4 et 6 mg/I, par exemple égal à 5mg/I, sur réception d'un signal d'activation envoyé par la commande à distance 340. Cette commande à distance peut être une commande filaire et se présenter sous la forme d'un bouton poussoir 340 comme schématisé sur la Figure 2. Dans une variante de réalisation ce peut être une commande sans fil, référencée 400 sur la Figure 4, comprenant un émetteur référencé 401 sur la Figure 4, émettant un signal d'activation SA à une fréquence sécurisée pour ne pas être perturbée par les ondes émises par des objets connectés et plus particulièrement par les téléphones portables. Le signal d'activation est envoyé sur une minuterie 330 programmée pour se déclencher pendant une durée tp1 préalablement calculée pour qu'une quantité suffisante de produit soit déversée dans l'eau afin d'atteindre le pic de concentration prédéfini. La minuterie comprend un contacteur qui permet, lorsqu'il est actionné pour fermer le circuit électrique d'alimentation de la pompe doseuse 324, d'alimenter la pompe doseuse 324 en énergie afin de pomper du produit et de l'injecter dans la canalisation 211. Lorsque la durée tp1 est écoulée, le contacteur de la minuterie ouvre le circuit électrique d'alimentation de la pompe et la pompe doseuse 324 Ref : 0417-Aqua01 s'arrête de fonctionner. Pendant cette première durée tp1 nécessaire pour atteindre le pic de concentration en chlore, la minuterie 330 déclenche également une commande d'éclairage d'un premier témoin lumineux, sur un tableau dédié 350, par exemple une diode électroluminescente rouge, encore référencée LEDr sur les Figures 3 et 4, permettant d'indiquer que le système de sur-chloration est déclenché et que l'accès au bassin est interdit. Un deuxième témoin lumineux, matérialisé par exemple par une diode verte et référencée LEDv sur les Figures 3 et 4, peut en outre être allumé pendant une deuxième durée tp2 préalablement déterminée, ladite deuxième durée correspondant au temps de retour de la concentration en chlore à une valeur conforme à la gamme de valeurs fixée par la réglementation en vigueur. Ainsi, un maitre-nageur ayant déclenché la procédure d'urgence sait que tant que le deuxième témoin lumineux correspondant au retour à la normale n'est pas éteint, l'accès au bassin n'est pas possible. [0029] La minuterie 330 programmable peut être disposée n'importe où, c'est-à-dire dans le local technique LT à proximité de la pompe doseuse 324, ou bien dans le local MNS des maitres-nageurs, à proximité du bouton 340 de commande à distance, là où est également disposé le tableau 350 des témoins lumineux. [0030] Du fait de la sur-chloration, l'installation 200 classique de traitement s'arrête de fonctionner et n'injecte plus de chlore via son injecteur I NJ2 puisque les valeurs mesurées par la sonde de mesure correspondante 201 dépassent les seuils maximum autorisés et définissant les valeurs de consigne du dispositif de pilotage 209. [0031] Dans le cas d'un bassin équipé d'un circuit primaire CP de traitement de l'eau, l'injection de l'excès de chlore se fait avantageusement dans la canalisation d'eau 211 située juste en amont du ou des filtre(s) 205 à sable et/ou à diatomée et/ou à billes de verre. Ainsi, le chlore injecté en excès permet également de bien désinfecter le(s) filtre(s) 205, de sorte que l'eau circulant dans le(s) filtre(s) pendant les cycles ultérieurs ne soit pas à nouveau polluée par des staphylocoques pathogènes ou encore des coliformes fécaux qui resteraient présents dans ce(s) filtre(s). [0032] En revanche, lorsque l'installation de traitement de l'eau du bassin 100 est équipée d'un circuit secondaire OS en aval du circuit primaire CP, l'injection de chlore en excès ne peut se faire qu'en un point référencé 212 sur la Figure 2 et situé en amont du bassin 100, plus particulièrement en amont de l'injecteur de chlore INJ2. En effet, dans le cas du circuit secondaire, si l'injection de chlore en excès est réalisée en amont du (des) filtre(s) 205, les traitements à l'ozone et aux UV risquent de détruire trop rapidement le Ref : 0417-Aqua01 chlore et de minimiser alors les effets de la sur-chloration. Le tube reliant la pompe doseuse 324 à la canne d'injection située au point d'injection 212 ainsi que la cane d'injection, correspondant au cas d'une installation de traitement équipée d'un circuit secondaire OS, sont représentés par des tirets sur la Figure 2. [0033] Un premier mode de réalisation du dispositif de commande du système de sur- désinfection selon l'invention est schématisé plus en détails sur la Figure 3. Sur cette Figure, tous les éléments du dispositif de commande sont localisés dans le local MNS des maitres-nageurs, seuls la pompe doseuse 324 et le réservoir de stockage, non représenté sur la Figure 3, sont disposés dans le local technique LT de l'installation de traitement. La Figure 5, quant à elle, représente un organigramme des étapes du procédé de sur- chloration associé au système selon l'invention. Ces deux Figures 3 et 5 sont donc décrites en parallèle. [0034] La commande à distance se présente sous la forme d'un bouton-poussoir 340 que le maitre-nageur actionne dès que les baigneurs ont quitté le bain, et que les matières polluantes ont été enlevées (étape 501 Figure 5). Le bouton poussoir 340 envoie alors un signal d'activation SA, sous la forme d'une impulsion, vers une minuterie 330 programmable (étape 502). Cette minuterie, connectée sur le circuit de l'installation électrique du bâtiment, comprend une unité de mémorisation 332, telle qu'une RAM par exemple, raccordée à un micro-processeur 331 convenablement programmé. Un ensemble d'instructions logicielles permet au micro-processeur 331 d'effectuer les différentes opérations décrites dans ce suit. Lorsque le microprocesseur 331 reçoit l'impulsion (étape 502) envoyée par l'actionnement du bouton-poussoir 340, il déclenche immédiatement un contacteur 333 afin de fermer le circuit électrique, entre la phase P et le neutre N, sur lequel est branchée la pompe doseuse 324, de sorte qu'elle puisse être alimentée en énergie électrique et se déclencher pour injecter la quantité nécessaire de chlore (étape 504). Simultanément au déclenchement du contacteur 333, le microprocesseur 331 déclenche l'incrémentation d'une première temporisation tp1 préalablement déterminée et stockée dans la mémoire RAM 332 (étapes 503, 506) ainsi qu'une commande d'éclairage d'un premier témoin lumineux (étape 505), par exemple une diode électroluminescente, noté LED dans la suite, de couleur rouge référencée LEDr. Lorsque la durée t1 correspondant à la première temporisation tp1 prédéterminée est écoulée (étape 507), le microprocesseur 331 déclenche à nouveau le contacteur 333 pour ouvrir le circuit électrique et arrêter la pompe doseuse 324, et il envoie un signal de commande d'extinction du premier témoin lumineux LEDr (étape 508). Il déclenche Ref : 0417-Aqua01 simultanément l'incrémentation d'une deuxième temporisation tp2 préalablement déterminée et stockée dans la mémoire RAM 332 (étapes 509, 511) ainsi qu'une commande d'éclairage d'un deuxième témoin lumineux (étape 510), par exemple une LED verte référencée LEDv. Tant que la deuxième durée t2 n'est pas écoulée, la LED verte reste allumée. Dès que la deuxième durée tp2 prédéterminée est atteinte (étape 512), le microprocesseur 331 émet une commande d'extinction du deuxième témoin lumineux (étape 513), c'est-à-dire la LED verte LEDv, signifiant que le recyclage de l'eau est terminé et que les valeurs de concentration en chlore sont revenues dans une gamme de valeurs conforme à la réglementation en vigueur et que le bassin peut être rouvert aux baigneurs (étape 514). [0035] La Figure 4 schématise un autre mode de réalisation du dispositif de commande du système de sur-désinfection selon l'invention. Selon ce mode de réalisation, la commande à distance se matérialise par une télécommande sans fil 400, qui peut être fixée dans un endroit spécifique du local des maitres-nageurs ou bien entreposée dans un tiroir de bureau et manipulable dès qu'un accident survient. Cette télécommande 400 comprend un bouton émetteur 401 émettant un signal d'activation SA à une fréquence de préférence sécurisée par rapport aux perturbations que pourraient provoquer des téléphones portables par exemple. Avantageusement, le signal d'activation émis par la commande est un signal radio moyenne fréquence, à 2,4GHz par exemple. [0036] La minuterie 330, disposée par exemple dans le local technique LT, à proximité de la pompe doseuse 324 et du réservoir de stockage, non représenté sur la Figure 4, comprend un récepteur 361 pour recevoir le signal d'activation SA. La minuterie comprend en outre une unité de mémorisation 332, telle qu'une mémoire RAM par exemple, dans laquelle sont mémorisées les deux durées de temporisation préalablement calculées tp1, tp2, et un microprocesseur 331 pour effectuer les différentes opérations. Lorsqu'un accident survient, le maitre-nageur, après avoir évacué le bassin et enlevé les matières polluantes, appuie sur le bouton émetteur 401 de la télécommande (étape 501) pour envoyer un signal d'activation SA vers le récepteur 361 de la minuterie 330 (étape 502). Lorsque le récepteur 361 reçoit le signal d'activation SA, il le décode et le transfère au microprocesseur 331 qui déclenche à son tour un contacteur 333 afin de fermer le circuit électrique, entre la phase P et le neutre N, et d'alimenter en énergie la pompe doseuse 324 pour activer l'injection (étape 504). Simultanément le microprocesseur 331 incrémente une première temporisation t1 correspondant à la première durée tp1 de sur-chloration préalablement calculée pour le bassin à traiter (étape 503, 506). Il envoie également un Ref : 0417-Aqua01 signal à un émetteur radio fréquence 362, émettant également sur une fréquence sécurisée, par exemple à 2,4 GHz, pour qu'il émette un signal de commande d'éclairage LR d'un premier témoin lumineux 404. Ce premier témoin lumineux, constitué par une LED rouge LEDr par exemple, est intégré dans la télécommande 400. La télécommande comprend en outre un récepteur 402 pour recevoir les signaux de commande d'éclairage ou d'extinction des témoins lumineux en provenance de l'émetteur 362 de la minuterie 330 et un processeur 403 pour pouvoir envoyer les différentes commande d'éclairage et d'extinction, reçues par le récepteur 402, aux témoins lumineux LEDr 404 et LEDv 405 de la télécommande 400. [0037] A l'issue de la première durée tpl (étape 507), le microprocesseur 331 de la minuterie 330 déclenche à nouveau le contacteur 333 pour ouvrir le circuit électrique au niveau de la pompe doseuse et arrêter le fonctionnement de cette-dernière. Simultanément, il envoie deux signaux à l'émetteur 362 pour que celui-ci envoie un signal de commande d'extinction ELR du premier témoin lumineux (LED rouge) LEDr 404 et une commande d'éclairage LV d'un deuxième témoin lumineux (LED verte) LEDv 405 à destination du récepteur 402 de la télécommande 400 (étapes 508 et 510). Il incrémente également une deuxième temporisation t2 correspondant à la deuxième durée tp2 de retour à la normale préalablement calculée (étapes 509, 511). Lorsque la deuxième durée tp2 est écoulée (étape 512), le microprocesseur 331 commande l'émetteur 362 pour qu'il envoie un signal de commande d'extinction ELV du deuxième témoin lumineux (LED verte) LEDv 405 à destination du récepteur 402 de la télécommande 400 (étape 513). Le bassin peut alors rouvrir au public (étape 514). [0038] Le système de sur-désinfection selon l'invention est calibré en fonction notamment de la taille du bassin 100, du débit de la pompe doseuse utilisée, et de la concentration en produit désinfectant stocké dans le réservoir supplémentaire. L'état d'encrassement des filtres 205 peut également avoir une influence sur la durée tpl pour atteindre le pic de concentration, lorsque l'injection a lieu en amont du (des) filtre(s) 205 d'une installation équipée d'un circuit primaire CP. Dans le cas d'une installation de traitement équipée d'un circuit secondaire OS, le débit de recyclage total du bassin, c'est- à-dire la puissance des pompes Pi, P2 de recyclage, peut aussi influer sur la durée tpl pour atteindre le pic de concentration. [0039] Dans un exemple de réalisation, un bassin de 150m3, dont l'installation de traitement comprend un circuit primaire, a été traité avec de l'hypochlorite de sodium dosé Ref : 0417-Aqua01 à 55%. Pour atteindre le pic de concentration en chlore, fixé dans l'exemple à 5 mg/I, il a fallu injecter 3,97 litres d'hypochlorite de sodium dans la canalisation d'eau en amont du filtre. L'injection a été réalisée avec une pompe doseuse de 141/h de débit et a duré 17 minutes pour atteindre le pic. L'hypochlorite de sodium utilisé pour traiter les eaux de bassin est en général dosé à 55%. Bien sûr, avec une solution d'hypochlorite de sodium plus concentrée la durée tp1 pour atteindre le pic de concentration sera raccourcie et inversement. [0040] Pour déterminer cette première durée tp1 nécessaire pour atteindre le pic de concentration en produit désinfectant, on pourra en outre s'aider d'abaques, obtenus après un ensemble de tests successifs, établissant le taux de chlore en fonction du temps d'injection avec une pompe dont le débit est connu. De manière avantageuse, cette première durée n'excèdera pas 25 minutes quel que soit le volume du bassin à traiter. Plus particulièrement, elle sera comprise entre 10 et 20 minutes, et de préférence entre 15 et 18 minutes. Selon le volume du bassin à traiter, la pompe doseuse équipant le système de sur-désinfection sera choisie avec un débit adapté pour que cette durée tp1 soit toujours comprise dans cette gamme de valeurs. Après avoir déterminé cette première durée tp1 pour le bassin à traiter, celle-ci est stockée dans l'unité de mémorisation 332 de la minuterie 330. [0041] De même, pour la deuxième durée tp2 de retour à des valeurs conformes à la réglementation, elle est calculée en fonction du volume du bassin et du débit de recyclage total de l'eau, c'est-à-dire de la puissance des pompes P1, P2 de recyclage. Pour faire ce calcul, on pourra aussi s'aider d'abaques établissant la concentration en chlore en fonction du temps écoulé depuis l'arrêt de la sur-chloration, du volume du bassin et du débit de recyclage. Après avoir déterminé cette deuxième durée tp2 pour le bassin à traiter, celle-ci est également stockée dans l'unité de mémorisation 332 de la minuterie 330. [0042] Le système de sur-désinfection qui vient d'être décrit présente de nombreux avantages par rapport à la solution qui existait par le passé. Il permet notamment de procéder à une sur-désinfection de manière rapide, dès la constatation visuelle de la matière polluante, par une simple pression sur un bouton, et sans attendre l'intervention d'un technicien spécialisé dont le délai d'intervention peut être assez long. Le déclenchement de la sur-désinfection peut être réalisé par n'importe quel maitre-nageur sans connaissance technique particulière de l'installation de traitement en place. Le délai pour atteindre le pic maximum de concentration en produit désinfectant est Ref : 0417-Aqua01 considérablement réduit, il est typiquement divisé par 2, du fait qu'il n'y ait plus besoin d'attendre l'intervention d'un technicien spécialisé. Par conséquent, la réouverture du bassin au public est également plus rapide. De plus, les durées tpl et tp2 étant calculées et calibrées pour chaque bassin à traiter, le maitre-nageur sait à quelle heure il pourra rouvrir le bassin et peut donc en informer le public. Le produit désinfectant étant stocké dans un réservoir supplémentaire, le procédé de sur-désinfection ne nécessite pas la manipulation de produit dangereux, il suffit juste de changer le réservoir lorsque ce-dernier est vide. Le système selon l'invention ne nécessite plus, non plus, de manipulation sur l'installation de traitement de l'eau existante et notamment il ne nécessite plus de changer les valeurs de consigne sur le dispositif de pilotage pour modifier les quantités à injecter. Par conséquent les éventuelles erreurs humaines pouvant se produire lors des modifications de valeurs consignes sont évitées. Le système selon l'invention permet également d'éviter les sur-chlorations «sauvages» par déversement d'une quantité non maitrisée de chlore liquide directement dans le bassin. Le système permet enfin de réduire les coûts de maintenance par la suppression du déplacement d'un technicien d'astreinte ou par la présence fréquente de techniciens dans les locaux. [0043] Ref : 0417-Aqua01 REVENDICATIONS: 1. Système de sur-désinfection de l'eau d'un bassin (100) aquatique équipé d'une installation (200) de traitement de l'eau comprenant au moins un filtre (205) et au moins deux sondes de mesures (201, 202), disposées en aval du bassin (100), pour mesurer respectivement la concentration en produit désinfectant dans l'eau et le pH de l'eau, lesdites sondes de mesures (201, 202) transmettant les valeurs mesurées à un dispositif de pilotage (209) permettant de commander des injections (INJ2) en produit désinfectant en amont du bassin (100), dont la quantité est calculée en fonction des valeurs mesurées par lesdites sondes de mesure (201, 202) de sorte que la concentration en produit désinfectant dans l'eau du bassin soit comprise dans une gamme de valeurs réglementaire, ledit système de sur-désinfection étant caractérisé en ce qu'il se raccorde sur ladite installation (200) de traitement et en ce qu'il comprend : - un réservoir (310) de stockage de produit désinfectant sous forme liquide, relié à un système d'injection dont une canne d'injection (321) est branchée sur une canalisation d'eau (210, 211) de ladite installation (200) de traitement, - ledit système d'injection étant apte à injecter, sur réception d'un signal d'activation (SA) émis par une commande à distance (340, 401), une quantité prédéterminée de produit désinfectant pendant une première durée (tp1) prédéterminée, lesdites quantité de produit et première durée (tp1) d'injection étant prédéterminées de manière à atteindre un seuil maximum prédéfini de concentration en produit désinfectant dans l'eau du bassin. 2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le système d'injection comprend une pompe doseuse (324) reliée audit réservoir (310) et calibrée pour pomper ladite quantité prédéterminée de produit pendant ladite première durée (tp1) prédéterminée, ladite pompe doseuse (324) étant reliée à ladite canne d'injection (321) par un tube (323). 3. Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la canne d'injection (321) est branchée sur une canalisation d'eau (211) en amont du filtre (205). 4. Système selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la commande à distance (340, 401) envoie un signal d'activation (SA) qui déclenche une minuterie Ref : 0417-Aqua01(330) programmable dont un contacteur (333) actionne ledit système d'injection pendant ladite première durée (tp1) prédéterminée. 5. Système selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la commande à distance est un bouton poussoir (340) transmettant une impulsion à destination de ladite minuterie (330) programmée pour actionner ledit système d'injection pendant ladite première durée (tp1) prédéterminée. 6. Système selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la commande à distance (400) comprend un bouton émetteur (401) émettant un signal d'activation (SA) à une fréquence sécurisée, à destination de ladite minuterie (330) programmée pour actionner ledit système d'injection pendant ladite première durée (tp1) prédéterminée, et en en ce que ladite minuterie (330) comprend un récepteur (361) pour recevoir ledit signal d'activation (SA) et permettre un actionnement de son contacteur (333). 7. Système selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend un premier témoin lumineux (LEDr, 404) destiné à s'éclairer pendant ladite première durée (tp1) prédéterminée de fonctionnement dudit système d'injection, sur commande (LR) transmise par ladite minuterie (330) programmable. 8. Système selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que lorsque ladite première durée (tp1) prédéterminée est écoulée, la minuterie (330) déclenche une temporisation (t2) pendant une deuxième durée (tp2) prédéterminée, durant laquelle la concentration en produit désinfectant dans le bassin diminue jusqu'à atteindre ladite gamme de valeurs réglementaire. 9. Système selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comprend un deuxième témoin lumineux (LEDv, 405) destiné à s'éclairer pendant ladite deuxième durée (tp2) prédéterminée, de retour de la valeur de la concentration en produit désinfectant à une valeur comprise dans la gamme de valeurs réglementaire, sur commande (LV) transmise par ladite minuterie programmable. 10. Système selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le produit désinfectant stocké dans le réservoir (310) est de l'hypochlorite de sodium et en ce que le seuil maximum prédéfini de concentration à atteindre à la fin de la durée (tp1) d'injection est compris entre 4 et 6 mg/I. Ref : 0417-Aqua01