FR 3003657 A1 20140926 FR 1352451 A 20130319 La présente invention concerne un procédé de réalisation d'un diagnostic thermique d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment. Dans le domaine de la construction et de la rénovation de bâtiments, les performances thermiques font l'objet d'un intérêt croissant car elles influent directement et de manière de plus en plus sensible sur les dépenses liées au logement. Des matériaux nouveaux et des procédés nouveaux de construction et de rénovation existent mais les outils permettant la vérification des performances annoncées sont peu nombreux. Des protocoles de mesure et de vérification définissent certains éléments à mesurer avant et après des travaux et des procédures à appliquer pour pouvoir vérifier de manière transparente l'atteinte, ou non, des performances prévues. Des protocoles ont été développés et ont commencé à être utilisés en France par les acteurs du monde du bâtiment. Les protocoles existants sont principalement basés sur la consommation d'énergie. Ces méthodes ne permettent pas de déterminer les performances intrinsèques du bâtiment et de les rattacher au corpus normatif actuel (EN 832 ou EN 13790 par exemple). Sur le plan technique l'enjeu est de définir à la fois ce qui doit être mesuré avant et après travaux et comment on peut en évaluer l'impact sur la réponse thermique intrinsèque du bâtiment en neutralisant les paramètres extérieurs : climat, évolutions du mode d'utilisation du bâtiment. Sur le plan économique l'enjeu est d'arriver à des plans dont les coûts d'application représentent un faible pourcentage des économies obtenues sur la consommation d'énergie. Les protocoles devront inspirer confiance à la fois à ceux qui commandent les travaux, à ceux qui paient les dépenses énergétiques et à ceux qui réalisent les travaux. Ils devront donc faire consensus. Pour cela, des bases scientifiques et techniques robustes et cohérentes avec les réglementations sont nécessaires. Ainsi il a été proposé, d'une part, d'établir des protocoles de mesure et de vérification permettant de prouver les gains de performance effectivement obtenus suite à une mise en oeuvre de solutions globales ou ponctuelles d'efficacité énergétique et, d'autre part, de généraliser leur utilisation via dans un premier temps une obligation dans les travaux bénéficiant d'aides de l'Etat ou dans les travaux sur les bâtiments publics. Ces travaux nécessitent une étude de l'introduction d'un processus de mesure unique de la performance énergétique réelle des bâtiments, et des outils de mesure associés. L'attente, vis-à-vis de la vérification des performances, dans le secteur du bâtiment est double : du côté des maîtres d'ouvrage et occupants des bâtiments, il s'agit de garantir l'efficacité de travaux et d'investissements souvent coûteux engagés pour atteindre les objectifs d'amélioration de la performance énergétique annoncés avant les travaux. Pour les promoteurs et constructeurs, il s'agit de pouvoir garantir les performances annoncées de manière à retenir l'attention de leurs clients. Le document FR-2 967 793 concerne un système de gestion de l'énergie consommée dans au moins un bâtiment, comportant des capteurs de mesure de la consommation énergétique aptes chacun à mesurer une quantité d'énergie consommée par au moins un appareil installé dans le bâtiment ; un concentrateur de données apte à récupérer des données de mesure relevées par les dispositifs de mesure et à traiter ces données ; un serveur de données apte à agréger et gérer les données mesurées et les données traitées transmises par le concentrateur et à enregistrer ces données dans des bases de données ; et des effecteurs associées chacun à au moins un appareil du bâtiment et aptes à agir sur la consommation en énergie de cet appareil, les capteurs de consommation énergétique et les effecteurs étant reliés en réseau pour communiquer les uns avec les autres. Le document EP-2 312 505 décrit quant à lui un procédé implémenté par ordinateur pour la surveillance et l'analyse de la consommation d'énergie d'au moins un bâtiment industriel. Ce procédé comprend la détermination d'un type de construction spécifique valeur théorique optimale de consommation d'énergie (TEO) sur la base d'un bâtiment modélisé correspondant, l'identification et le regroupement des paramètres qui contribuent à l'accroissement de la consommation d'énergie de la construction en raison d'une utilisation réelle du bâtiment (CCE), en raison des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble (BEO), en raison de conditions de fonctionnement optimisés désignées dans un état réel du bâtiment (0E0), respectivement, en fournissant de l'énergie les taux de cotisation des paramètres respectifs, en partie par une boîte automatique, et chaque fois que nécessaire, l'extraction périodique, et périodiquement par la représentation graphique de la consommation d'énergie du bâtiment au moins un via un diagramme à partir du type de bâtiment valeur spécifique théorique consommation d'énergie optimale et d'arriver à une la consommation d'énergie en cours de la construction d'au moins une condition en ajoutant les taux de consommation d'énergie individuelles des paramètres respectifs dans les groupes, formant ainsi une cascade d'énergie qui permet de contrôler au moins une partie des paramètres individuels et de comparer la consommation d'énergie du courant à au moins une construction avec une consommation d'énergie d'un autre bâtiment et / ou avec une consommation d'énergie précédente de l'immeuble au moins une par rapport à chacun des paramètres. La technique de contrôle et de diagnostic présentée ici se focalise notamment sur la consommation d'énergie. La modélisation conventionnelle, telle qu'elle est pratiquée dans les documents EP-2 312 505 et EP-2 226 738, n'est pas d'une grande utilité en raison de l'écart constaté entre les performances thermiques réelles et les performances estimées par ces modèles. Il est difficile d'attribuer l'écart à telle ou telle propriété de matériau ou au modèle lui-même. Le modèle n'est qu'une approximation de la réalité thermique du bâtiment qui est d'une complexité extrême. La difficulté augmente avec l'étude de bâtiments anciens où l'on ne dispose pas en général de plans de réalisation pour établir un modèle. Les propriétés thermiques des murs anciens sont difficiles à estimer et elles peuvent dépendre des transferts hydriques. Une grande diversité de situations peut être rencontrée : les murs anciens maçonnés à la terre et enduits à la chaux, les murs anciens en briques enduits de plâtre ou de chaux ou encore les murs en pans de bois et torchis, enduits à la chaux. Le document EP-081 097 révèle un procédé et un dispositif est prévu pour la communication de la consommation d'énergie dans un bâtiment ou une partie de celle-ci, lorsque personne n'est présent dans le bâtiment. Sur la base des résultats de la méthode, les économies d'énergie peuvent être prises. Le procédé comprend la détection simultanée sensiblement de la présence d'une personne et la consommation d'énergie et la comparaison, après une période de temps, de la présence et de la consommation d'énergie. Le dispositif comprend un capteur de présence pour déterminer la présence d'une personne dans un bâtiment et un capteur de consommation d'énergie pour la détermination de la consommation d'énergie. En outre, le dispositif comprend un dispositif de collecte de données pour la collecte des données de consommation et les données provenant des capteurs de présence respectifs Le dispositif comprend aussi un dispositif de représentation pour la représentation des données recueillies. Il n'est pas prévu ici de réaliser un diagnostic concernant le bâtiment. Le document EP-2 400 440 montre un système et un procédé pour la modélisation prédictive de la consommation d'énergie d'un bâtiment. Le procédé fournit des valeurs prédites de charge d'énergie du bâtiment déterminées par un lissage à noyaux de valeurs d'historique de charge d'énergie d'un bâtiment en utilisant des facteurs d'échelle définis pour la mise à l'échelle de variables indépendantes associées à la consommation d'énergie du bâtiment. Les variables indépendantes peuvent être la température, l'humidité, la vitesse du vent ou sa direction, l'affectation des locaux, le jour, la date et le rayonnement solaire. La mise à l'échelle des valeurs de facteurs peut être définie par un apprentissage d'optimisation en utilisant les valeurs historiques de charge d'énergie du bâtiment et des variables indépendantes mesurées d'un bâtiment. Les valeurs de charge d'énergie prédites et mesurées d'énergie de charge du bâtiment sont comparées afin de déterminer si un seuil de différence prédéfinie a été dépassé, auquel cas un signal d'alerte ou un message est généré et transmis électroniquement et/ou physiquement à un utilisateur. L'essentiel du savoir-faire dans le domaine des mesures des performances thermiques intrinsèques repose sur la mesure d'échantillons de petite taille dans des conditions stationnaires obtenues en laboratoire, où l'on peut contrôler les conditions aux limites. La difficulté majeure de l'évaluation des performances d'un bâtiment est liée au caractère instationnaire des conditions météorologiques auxquelles il est soumis. En général, les conditions météorologiques changent plus rapidement que la réponse thermique du bâtiment. Aux Etats Unis, de gros moyens ont été utilisés pour construire un simulateur de conditions météorologiques par le Oak Ridge National Laboratory. Cette structure appelée Large-Scale Climate Simulator peut mesurer les performances thermiques intrinsèques d'un bâtiment de taille moyenne. La présente invention a quant à elle pour but de fournir une méthode pour établir un diagnostic thermique des performances réglementaires (conventionnelles) d'un bâtiment, quelque soit l'usage de ce dernier et les conditions météorologiques rencontrées afin de vérifier si la construction est conforme à la conception du bâtiment (engagement de la maitrise d'ceuvre) et dans certains cas litigieux si les composants utilisés ont réellement les performances annoncées. Un autre but de la présente invention est de fournir une méthode d'information de l'usager du bâtiment, afin d'optimiser l'utilisation de certaines ressources du bâtiment, de sensibiliser les occupants à des meilleures pratiques ou en cas de surcharge de couper les postes les plus gourmands en énergie. La présente invention a donc pour but de fournir un procédé permettant de prédire et d'optimiser la consommation énergétique sur le court et le long terme. À cet effet, la présente invention propose un procédé de réalisation d'un diagnostic thermique d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment, occupé ou non, comportant des appareils de chauffage refroidissement permettant le chauffage refroidissement du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ainsi que des appareils d'usage situés à l'intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ledit procédé présentant les étapes suivantes : - acquisition de paramètres concernant la météorologie (ces informations peuvent être collectées à partir d'un site météorologique par exemple ou à l'aide de capteurs), - mesure d'une consommation énergétique des appareils de chauffage 30 refroidissement, - mesure d'une consommation énergétique des appareils d'usage. Selon la présente invention, les mesures susmentionnées sont réalisées à des moments prédéterminés fournissant alors un ensemble de mesures, chaque ensemble de mesures est mémorisé au moins pendant une période prédéterminée, au moins une partie des mesures réalisées et mémorisées sont utilisées pour créer un modèle dynamique reliant la consommation d'énergie à des conditions météorologiques et à des conditions d'utilisation antérieures, et un diagnostic est réalisé en alimentant le modèle dynamique avec des données météorologiques choisies afin de dériver dudit modèle des caractéristiques thermiques et/ou énergétique du bâtiment ou d'une partie du bâtiment. En appliquant le modèle dynamique défini ci-dessus à différents scenarii météorologiques et d'utilisation d'un bâtiment, on peut déduire des performances réglementaires (conventionnelles) du bâtiment, tels par exemple : - un coefficient de déperdition par transmission HT de la paroi et des pertes d'énergie par transmission, - des pertes d'énergie par transmission, - des pertes par infiltration et par ventilation, - des gains solaires, - un rendement de(s) l'appareil(s) de chauffage refroidissement. Ce modèle dynamique, s'il est soumis à des conditions stationnaires de météorologie et d'utilisation du bâtiment, donne des performances stationnaires. Cela permet, en particulier, la détermination d'une température de calibrage qui correspond à une consommation d'énergie de chauffage refroidissement nulle pour des paramètres météorologiques et d'utilisation du bâtiment donnés. Cette température est une estimation de la température intérieure du bâtiment et permet, en particulier, d'établir le diagnostic thermique d'une partie d'un bâtiment. Le procédé proposé ici peut être utilisé dans le temps pour faire en continu une vérification des performances réglementaires (conventionnelles) d'un bâtiment. L'analyse des résultats permet quant à elle de vérifier si la construction est conforme à la conception du bâtiment. L'utilisation d'un modèle permet de s'affranchir des conditions météorologiques subies. En effet, on peut alimenter le modèle avec des conditions météorologiques de référence, représentatives des conditions climatiques locales du bâtiment. Le procédé selon la présente invention peut être utilisé selon deux modalités : une modalité dite d'usage mise en oeuvre lorsque le bâtiment est occupé et une modalité de test s'appliquant à un bâtiment non occupé. Durant la période de test, l'utilisation des appareils de chauffage refroidissement et des appareils d'usage peut différer des conditions d'utilisation usuelles. Par exemple, une consommation d'usage peut être simulée pour les besoins du test. Ces informations sont enregistrées par exemple en continu avec une périodicité suffisamment petite pour tenir compte de la dynamique des phénomènes observés. Pour un diagnostic ponctuel, le test peut durer de quelques jours à quelques semaines en été ou en hiver. Ces deux modalités peuvent être utilisées conjointement. En particulier, la modalité de test peut compléter la modalité s'appliquant à un bâtiment en cours d'usage. Selon ces modalités, au moins une partie des mesures réalisées et mémorisées sont utilisées pour créer un modèle dynamique susceptible d'évoluer à chaque fourniture d'un nouvel ensemble de mesures. Un modèle dynamique est construit à partir de ces données et un diagnostic est réalisé en dérivant les performances réglementaires (conventionnelles) du bâtiment ou d'une partie du bâtiment liées au coefficient de déperdition par transmission HT et les pertes énergétiques par transmission, les pertes par infiltration et ventilation, les gains solaires, le rendement des appareils de chauffage refroidissement. Lorsque le modèle est alimenté par des données météorologiques et d'utilisation stationnaires, il donne des performances stationnaires. En particulier, il permet la détermination d'une température de calibrage qui, pour des paramètres statiques donnés, correspond à la température moyenne à l'intérieur du bâtiment, ou une partie du bâtiment. Cette température est intimement liée à la consommation. Lorsqu'une mesure des consommations des appareils autres que les appareils de chauffage et/ou refroidissement est effectuée, il est proposé qu'une compensation, respectivement surconsommation, soit réalisée entre la consommation énergétique de chauffage, respectivement refroidissement, et la consommation énergétique des autre appareils utilisés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment. On tient ainsi compte du fait que la consommation énergétique des appareils d'usage influe sur la consommation des appareils de chauffage et/ou de refroidissement. La chaleur dégagée par les divers appareils ménagers va permettre de diminuer la consommation de chauffage mais va provoquer une surconsommation des appareils de refroidissement. Pour réaliser une compensation encore plus efficace, le procédé comporte de préférence en outre une étape de détermination du rendement des appareils de chauffage refroidissement à partir d'une mesure distincte de la consommation énergétique entre les appareils d'usage de rendement thermique égal à 1 et les appareils de chauffage refroidissement d'un rendement thermique différent de 1. Dans une variante de réalisation préférée de ce procédé, les paramètres concernant la météorologie sont choisis dans l'ensemble comportant la température extérieure, la vitesse du vent, la direction du vent, l'ensoleillement. D'autres paramètres peuvent être considérés tels que la pluviométrie, la température du ciel, l'humidité relative et la pression atmosphérique. Ces divers paramètres météorologiques peuvent être obtenus par exemple à l'aide de capteurs extérieurs au bâtiment (ou à la partie de bâtiment) mais on peut aussi par exemple les obtenir par Internet. Un procédé selon la présente invention prévoit également de préférence une mesure permettant de déterminer et/ou de quantifier une présence humaine dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment concerné. Un procédé selon la présente innovation prévoit avantageusement la détection du fonctionnement de chauffages d'appoint. On entend par chauffage d'appoint un appareil dont il est difficile de mesurer la consommation (cheminée, poêle à bois, ... ). Il suffit d'équiper le chauffage d'appoint d'un capteur de température permettant d'indiquer au dispositif selon la présente invention les moments de son fonctionnement. La température intérieure peut varier en fonction du temps 30 chronologique dans au moins les deux cas suivants : en raison de la gestion de la consommation (gestion optimale de l'énergie, températures de consigne différentes en fonction de l'heure et/ou du jour, ... ), en raison de la consommation d'usage, la température peut augmenter au-delà de la température de régulation. Dans le premier cas, il est préférable de tenir compte de ces informations de gestion d'énergie pour la construction du modèle et pour améliorer sa précision. Dans le second cas, il est préférable, pour augmenter la précision et/ou la fiabilité du diagnostic, qu'au moins une mesure de température à l'intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment soit prévue, ladite mesure étant alors réalisée avantageusement en un lieu où la température peut dépasser la température de régulation en raison notamment de la présence d'appareils d'usage à forte consommation d'énergie. Dans le procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'invention, le modèle dynamique peut être réalisé par une technique d'identification permettant de relier au moins une consommation d'énergie en cours à des mesures antérieures mémorisées concernant les conditions météorologiques extérieures et éventuellement les conditions d'utilisation du bâtiment, telles une ou plusieurs températures, une indication de présence humaine, des paramètres concernant un système de ventilation, .... Dans un procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'invention, les caractéristiques thermiques et/ou énergétiques dérivées du modèle dynamique sont de préférence des caractéristiques intrinsèques du bâtiment (ou de la partie de bâtiment). Elles sont par exemple choisies dans l'ensemble des caractéristiques contenant un coefficient de déperdition par transmission HT , des pertes d'énergie par transmission (Q7, Qz ou PT ), des pertes par infiltration (4v , Qb ou Pv ) et des gains solaires (77Qs.71(1.7s ou liPs ), où n est un coefficient global de rendement. Les quantités QT,(2v,Qs peuvent être obtenues en appliquant le modèle aux données météorologiques effectives enregistrées. Les quantités peuvent être obtenues en appliquant le modèle à des conditions météorologiques de référence ou normalisées, représentatives des conditions climatiques locales. Lorsque le modèle est alimenté par des données météorologiques stationnaires (par exemple, la température extérieure est fixée à 0 °C, la vitesse du vent est égale à 10m/s et le rayonnement solaire est égal à 300 W/m2), le modèle finit par se stabiliser sur des puissances instantanées notées Ces calculs sont décrits d'une manière précise ci-dessous. Un procédé selon la présente invention peut avantageusement émettre également des alertes. Un tel procédé de réalisation d'un diagnostic thermique comporte alors par exemple une étape de calcul d'une consommation de chauffage refroidissement avec le modèle dynamique créé et les paramètres concernant la météorologie ainsi qu'une étape d'émission d'une alerte lorsque la consommation de chauffage refroidissement mesurée est sensiblement supérieure à une consommation de chauffage refroidissement calculée. Cette situation correspond par exemple à l'ouverture prolongée d'une porte ou d'une fenêtre alors que l'appareil de chauffage refroidissement fonctionne. Pour un autre type d'alerte, le procédé de réalisation d'un diagnostic thermique comporte par exemple une étape de calcul de caractéristiques thermiques et/ou énergétiques avec le modèle dynamique créé et les paramètres concernant la météorologie ainsi qu'une étape d'émission d'une alerte lorsque les caractéristiques calculées se dégradent en-deçà d'un seuil prédéterminé. La consommation d'énergie est la sortie du modèle et les mesures antérieures des conditions météorologiques et des conditions d'utilisation du bâtiment ou une partie du bâtiment sont les paramètres d'entrée du modèle. Les paramètres d'entrée du modèle couvrent une durée allant de quelques heures pour les bâtiments à faible inertie thermique à quelques jours pour les bâtiments à forte inertie thermique. Pour améliorer les qualités de prédiction du modèle, il peut avoir un caractère récursif. Cela veut dire que les consommations antérieures, fournies par le modèle dynamique, deviennent des paramètres d'entrée du modèle. Ces consommations antérieures véhiculent des informations sur la météorologie et les conditions d'utilisation antérieure du bâtiment et permettent de ce fait de réduire d'une manière significative, la durée des paramètres d'entrées du modèle. Le modèle dynamique peut être par exemple un modèle récursif ne 30 prenant en compte qu'un nombre réduit d'ensembles de données mesurées et enregistrées, par exemple cinq ensembles de données antérieures ou moins. Le modèle ainsi construit permet d'établir : un diagnostic thermique du bâtiment ou d'une partie du bâtiment, une prédiction à court terme en vue du contrôle de la consommation énergétique, une prédiction de la consommation annuelle de l'énergie de chauffage en fonction de conditions météorologiques représentatives de la région, une consommation annuelle d'usage en fonction d'un scénario d'occupation, des scenarii d'économie d'énergie en fonction de la modification des caractéristiques thermiques du bâtiment, en vue d'aboutir à un projet d'innovation optimal. La présente invention concerne également un dispositif de diagnostic, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour la mise en oeuvre de chacune des étapes d'un procédé tel que décrit plus haut. Des détails et avantages de la présente invention apparaitront mieux de la description qui suit, faite en référence au dessin schématique annexé sur lequel : La figure 1 illustre schématiquement un bâtiment ainsi que les apports et les pertes énergétiques de celui-ci, La figure 2 illustre schématiquement un dispositif pouvant être utilisé pour la mise en oeuvre de la présente invention, La figure 3 illustre schématiquement une définition pour une température de calibrage telle qu'utilisée pour la mise en oeuvre de la présente invention, et La figure 4 illustre une analogie électrique concernant la température de calibrage. La présente description vise à déterminer d'une manière quantitative les caractéristiques thermiques intrinsèques d'un bâtiment et ce d'une manière à la fois précise et peu coûteuse. La figure 1 illustre un bâtiment 2 sous la forme très schématique d'une maison d'habitation. Toutefois la présente invention s'applique à tout type de bâtiment, qu'il s'agisse d'une maison d'habitation, d'un logement collectif, d'un appartement d'un tel logement, de bureaux, d'un bâtiment industriel, d'un bâtiment de bureaux, d'un bâtiment pour l'accueil du public, etc. Dans la suite de la description, le terme "bâtiment" sera utilisé pour désigner tout type de bâtiment mais aussi une partie d'un bâtiment, par exemple un appartement ou un bureau ou un ensemble d'appartements ou de bureaux. La figure 1 illustre aussi les apports d'énergie et les pertes d'énergie pour ce bâtiment. Les apports d'énergie proviennent notamment de - sources d'énergies externes illustrées schématiquement par un camion citerne mais comportant les apports énergétiques en mazout et/ou gaz et/ou électricité, - rayonnement solaire, et - éventuellement d'échanges thermiques avec l'extérieur lorsque la température extérieure est supérieure à la température intérieure. le flux thermique s'inverse et devient rentrant l'été. Les pertes d'énergie correspondent notamment - à la consommation des divers appareils, - au rendement différent de 1 de certains appareils de chauffage/ 15 refroidissement, - éventuellement aux échanges thermiques avec l'extérieur lorsque la température intérieure est supérieure à la température extérieure. Tout ceci peut se résumer pour un bâtiment tel le bâtiment 2 illustré sur la figure 1 ou pour tout autre bâtiment ou partie de bâtiment par l'équation 20 suivante QH (QT Qv) - (Qs + Qi) (1) où QH correspond à la demande énergétique du bâtiment QT correspond à la quantité de chaleur échangée par transmission : 25 cette quantité de chaleur est liée aux matériaux employés pour les divers éléments séparant l'intérieur du bâtiment 2 de l'extérieur de celui-ci Qv correspond aux échanges thermiques par ventilation, c'est-à-dire les quantités de chaleur transportées par l'air entrant et sortant du bâtiment 2 est un coefficient global correspondant à un rendement 30 Qs correspond à la quantité de chaleur reçue par rayonnement Qi correspond aux quantités de chaleur provenant de sources de chaleur internes. On a également l'équation suivante QT = HT AO t où HT est le coefficient de déperdition par transmission du bâtiment AO est une différence de température (entre l'extérieur et l'intérieur) t est une durée (temps) Le coefficient de déperdition par transmission dépend des divers composants formant l'interface entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. HT = (FxgAi)+ AURA où Fx; est un facteur de correction de température pour le composant i 1.1; est la transmittance thermique du composant i Ai est la surface d'échange du composant i AUVVB est un coefficient relatif aux ponts thermiques A est la surface associée aux ponts thermiques. Le dispositif permet de déterminer une valeur globale HT intégrant le terme correcteur de température Fxi, ainsi qu'une estimation de Qv, de Qs et de Qi. Il s'agit donc de déterminer pour le bâtiment 2 une valeur de HT de l'enveloppe et/ou les infiltrations et/ou les gains solaires et/ou le rendement du système de chauffage refroidissement. Pour réaliser cette détermination, les dépenses d'énergie liées à l'usage sont avantageusement attribuées à des facteurs bien précis. Sur la base de ces informations, la présente invention devient alors un outil précis de prédiction de la réponse thermique du bâtiment. Cet outil de prédiction permet de contrôler efficacement le système énergétique du bâtiment et d'identifier les sources d'amélioration des performances. Une variante du procédé selon la présente invention peut également observer l'évolution des caractéristiques thermiques du bâtiment dans le temps, et intervenir en cas de dégradation de l'enveloppe du bâtiment et/ou de l'étanchéité et/ou du gain solaire et/ou du rendement du système de chauffage refroidissement. En particulier, dans un contexte de rénovation d'un bâtiment, le modèle, selon la présente invention, permet de réaliser des scenarii et d'identifier les principales sources de réduction de consommation afin de planifier les travaux les plus appropriés : amélioration de l'isolation, amélioration de l'étanchéité, réparation/changement du système de chauffage refroidissement, ... Ce procédé permet d'estimer la réduction de consommation d'énergie attendue et sa vérification après travaux. Il est proposé ici la création d'un modèle dynamique qui admet comme variables d'entrée les conditions météorologiques et éventuellement les conditions d'utilisation du bâtiment (température intérieure, indicateur de présence, indicateur sur la ventilation mécanique, ...) et comme variable de sortie sa consommation énergétique. Un modèle utilisé pour la mise en oeuvre de la présente invention est un modèle dynamique qui présente les propriétés suivantes : - Ce modèle peut évoluer en fonction du temps, son évolution traduisant alors une variation des propriétés intrinsèques du bâtiment. - Ce modèle peut tenir compte de la présence humaine dans le bâtiment et être muni à cet effet d'une fonction d'erreur qui dépend du niveau d'occupation du bâtiment, - Ce modèle peut tenir compte de l'effet d'un chauffage d'appoint via une augmentation de la fonction d'erreur. Par exemple, une sonde de température posée sur le chauffage d'appoint permet de détecter son 20 fonctionnement. - Ce modèle dynamique permet de déduire un comportement statique du bâtiment. On peut alors par exemple en déduire la valeur de HT effective du bâtiment et d'autres grandeurs intrinsèques et d'usage. De ce fait, la présente invention fournit un outil de mesure de 25 performances liées au bâtiment analysé et est mis à la disposition de professionnels du bâtiment, d'assureurs et d'usagers pour : - déterminer les performances intrinsèques du bâtiment, - déterminer les performances liées à son usage, - prédire une consommation énergétique, 30 - contrôler le système thermique correspondant à ce bâtiment. Un dispositif pour la mise en oeuvre de la présente invention permet de déterminer des performances énergétiques d'un bâtiment, par exemple selon la répartition suivante pour une forme de réalisation préférée de l'invention : P1 : Calcul de la résistance thermique de l'enveloppe HT, P2 : Calcul de Qv, les pertes d'énergie par infiltration et détection de problèmes d'étanchéité, P3 : Calcul de Qs et détection de gains solaires médiocres, P4: Calcul du rendement r de l'appareil de chauffage ou de refroidissement, P5 : Calcul de l'effet de conditions météorologiques exceptionnelles, P6 : Problèmes liés à l'usage du bâtiment. Ces problèmes sont par exemple : - des négligences en matière d'ouverture de portes et de fenêtres, - un taux d'occupation/de vacance du bâtiment - un rythme particulier d'utilisation des locaux - un comportement des usagers (chauffage, eau chaude, éclairage, etc.) - une modification du projet en cours de conception/réalisation - une insuffisance de maintenance-exploitation. Les performances P1, P2, P3 et P5 concernent une performance intrinsèque du bâtiment lui-même, indépendamment de l'usage qui en est fait. Au stade de conception, le prestataire s'engage généralement à un niveau maximal de consommations énergétiques « conventionnelles » ou « normalisées » dans la mesure où l'utilisateur respecte le scénario d'utilisation et les paramètres de confort spécifiés. Il fournit alors une Garantie de Performance Energétique Intrinsèque (GPEI). Les performances P1, P2, P3 et P5 sont ainsi concernées par la GPEI. Le modèle permet de calculer une consommation annuelle de chauffage refroidissement lorsque le bâtiment est soumis à des conditions météorologiques conventionnelles représentatives de la région concernée. Cette consommation estimée peut être comparée à la consommation conventionnelle. Une autre garantie est la garantie d'usage ou Garantie de Résultats Energétiques sur l'Usage (appelée GRE) : cette garantie incorpore l'exploitation et l'usage du bâtiment. Le prestataire s'engage cette fois sur un niveau maximal de consommations énergétiques réelles, exprimées en énergie finale et pouvant être mesurées par une méthode simple. La performance P6 est donc concernée pour la garantie GRE. L'innovation permet d'estimer la consommation totale (de chauffage refroidissement et d'usage) en fonction de scenarii d'occupation et d'usage afin d'établir des objectifs de GRE atteignables. En outre, le procédé présenté ici a notamment pour but de fournir des moyens permettant d'indiquer si les résultats garantis sont obtenus et en outre de réaliser un diagnostic sur les performances énergétiques du bâtiment concerné. À partir du moment où l'on dispose des caractéristiques thermiques du bâtiment, on peut proposer de nombreux services tels par exemple : - rendre ces informations de diagnostic accessible en continu aux usagers et aux personnes en charge de la maintenance via une interface utilisateur 4 (figure 2), - lancer des alertes pour l'usage excessif et la maintenance, - réaliser des outils de prédiction de la consommation énergétique, - proposer des outils de prévision annuelle de consommation de refroidissement/chauffage et d'usage en fonction de conditions météorologiques représentatives des conditions climatiques locales et en fonction d'un certain nombre d'hypothèses d'usage. Cela n'est possible que si l'on connait les caractéristiques thermiques du bâtiment avec précision, - proposer un mode automatique pour la gestion de l'énergie. Il est bien connu qu'il faut commencer par maîtriser la prédiction d'un système avant de pouvoir le contrôler, - étudier plusieurs scenarii afin d'aboutir à un projet efficace de rénovation du bâtiment avec une estimation des économies d'énergie 25 escomptée, - vérifier les économies après travaux en neutralisant la variation des conditions météorologiques. Les informations mises à la disposition de l'usager et les alertes constituent un élément très déterminant pour réduire la consommation 30 d'énergie. Si une garantie sur la consommation GRE a été contractée, cette garantie peut être suspendue par exemple si les alertes ne sont pas suivies d'effet. Les performances énergétiques du bâtiment peuvent être déterminées à partir de : - mesures effectuées selon une première modalité, - mesures effectuées selon une deuxième modalité, - une combinaison de ces deux modalités. La première modalité est une modalité de test comportant les étapes suivantes : - mesure de paramètres concernant la météorologie à l'aide de capteurs extérieurs au bâtiment ou à la partie du bâtiment ; ces informations peuvent être collectées à partir d'un site météorologique, - mesure d'une consommation énergétique des appareils de chauffage refroidissement permettant le chauffage refroidissement du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Durant la période de test, l'utilisation de ces appareils peut différer des conditions d'utilisation usuelles. Une consommation d'usage peut être simulée pour les besoins du test. La deuxième modalité s'applique au bâtiment en cours d'usage et comporte les étapes suivantes : - mesure de paramètres concernant la météorologie à l'aide de capteurs extérieurs au bâtiment ; ces informations peuvent être collectées à partir d'un site météorologique, - mesure de la consommation énergétique des appareils de chauffage refroidissement permettant le chauffage refroidissement du bâtiment ou de la partie de bâtiment (pour des appareils de rendements différents, il est préférable des compteurs de consommation énergétique différents) - mesure de la consommation énergétique des autres appareils utilisés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment. Ces informations sont enregistrées par exemple en continu avec une périodicité suffisamment petite pour tenir compte de la dynamique des phénomènes observés. Pour un diagnostic ponctuel, le test peut durer de 30 quelques jours à quelques semaines en été ou en hiver. Le modèle proposé dans la présente description s'adapte aussi bien à des structures légères (maisons individuelles) qu'à de gros bâtiments. Il tient compte de l'inertie thermique du bâtiment et est de ce fait dynamique. Pour la construction du modèle, il est proposé ici de procéder en trois étapes : - s'assurer de la cohérence des données, - construction du modèle en utilisant des parties contigües des 5 données, et - application du modèle en vue : i) de l'évaluation des caractéristiques thermiques du bâtiment, en appliquant le modèle à différents scenarii, ii) de la prédiction à court terme pour la gestion de la consommation 10 d'énergie, iii) de la prédiction à long terme pour l'estimation de la consommation énergétique annuelle du bâtiment soumis à des données météorologiques de référence. On peut également appliquer le modèle à différents scenarii pour répondre aux questions (P1, P2, ...). Le modèle dynamique peut être appliqué 15 à des données statiques pour comparer avec certaines performances théoriques. Le procédé selon la présente invention propose alors d'utiliser le modèle réalisé pour déterminer une température de calibrage qui est la température intérieure du bâtiment telle qu'elle est perçue par le système de 20 chauffage refroidissement correspondant et dont dépend la consommation. En prenant l'hypothèse d'un contexte purement conductif et stationnaire. On suppose alors qu'il y a absence de rayonnement solaire, absence de vent, .... En outre, en raison du régime stationnaire, il y a également absence d'effet capacitif. Par analogie, avec le domaine de 25 l'électricité on se retrouve dans un contexte que l'on peut représenter par un circuit résistif. Dans cette hypothèse illustrée sur la figure 4, une résistance présente une borne (intérieure) soumise à une tension Tint inconnue et une seconde borne (extérieure) soumise à une tension variable connue, Text. On sait 30 mesurer l'intensité du courant électrique circulant dans la résistance (c'est notre consommation d'énergie). Cette intensité est une fonction affine en fonction de Text. Lorsque Text=Tint, l'intensité s'annule. Tint est donc donnée par le point où l'intensité s'annule (cf. figure 3). Cette température correspond alors à la température de calibrage, ou Tcal. La température de calibrage, telle qu'elle est définie, suppose que la température extérieure est une température de référence. Cette innovation couvre le cas où la température de référence est la température intérieure. Dans l'exemple d'un bâtiment correspondant à un appartement d'un logement collectif, la consommation d'énergie d'un système de chauffage et/ou de refroidissement dépend de la température des appartements voisins. La température de calibrage est estimée selon la figure 3. C'est elle qui explique la consommation énergétique de l'appartement considéré. De même, dans un logement collectif de grande taille, il est difficile de définir une carte de températures précise. Une température de calibrage globale pour le logement collectif peut être déterminée grâce au modèle proposé par l'invention. Cette notion de température de calibrage s'applique également aux maisons individuelles et aux bâtiments administratifs et d'entreprise où la distribution de la température est loin d'être uniforme. Cette notion permet de réduire le nombre de capteurs thermiques. Cette température de calibrage est avantageusement utilisée pour un traitement des points P1 à P5 évoqués plus haut. De plus, le dispositif proposé par la présente invention ne repose pas sur un modèle détaillé du bâtiment. Il convient de noter qu'il est difficile, voire impossible, de construire un modèle physique détaillé pour un bâtiment ancien. De ce fait, le coût de mise en oeuvre de l'invention peut être réduit, notamment grâce à l'économie de l'installation d'un grand nombre de capteurs pour identifier les nombreux paramètres d'un modèle détaillé. La notion de température de calibrage permet ainsi d'éviter de connaître avec précision la carte thermique du bâtiment. Le modèle dynamique selon la présente invention (et décrit plus loin), peut être utilisé pour : - obtenir le coefficient de déperdition par transmission HT de l'enveloppe du bâtiment et sa comparaison avec une valeur nominale du bâtiment. Cette valeur de HT est obtenue en alimentant le modèle avec des conditions météorologiques stationnaires : pas de vent, pas de rayonnement solaire, humidité relative faible, ... Seule la différence entre la température intérieure et la température extérieure compte. On peut étudier l'évolution de HT en fonction du temps et détecter un vieillissement prématuré de l'enveloppe. Ces résultats sont utiles pour tous les problèmes liés à la performance P1 ci-dessus. - identifier des problèmes d'étanchéité (P2). En appliquant des données d'entrée statiques, on peut par exemple aussi donner une vitesse du vent assez forte (et éventuellement sa direction) ainsi qu'une différence de température. La différence entre la consommation avec vent et la consommation sans vent donne l'effet du vent. À partir de la surconsommation d'énergie, liée au vent, et la différence entre la température intérieure et la température extérieure, on peut déterminer le débit d'air par infiltration. Ce calcul est à la base d'un contrôle optimal du renouvellement d'air. La ventilation mécanique peut être ajustée, tout en gardant un débit d'air constant. On peut même agir sur les ouvertures d'aération pour contrôler le débit d'air. On peut examiner l'évolution de l'étanchéité en fonction du temps et détecter le vieillissement éventuel des jointures et des autres matériaux. Les méthodes classiques de test d'étanchéité de l'art antérieur ne tiennent généralement pas compte du degré d'exposition du bâtiment au vent et peuvent déclarer un bâtiment non étanche, alors que, compte tenu de son emplacement protégé, ce défaut d'étanchéité n'a pas d'effet sur la consommation d'énergie. La réciproque est vraie également. De même l'augmentation de la consommation avec le vent n'est pas liée forcément à un problème d'étanchéité. Elle peut être liée par exemple à une lame d'air ventilée. Le modèle dynamique proposé dans la présente description permet aussi d'estimer un gain lié à l'énergie solaire (P3). L'écart par rapport au gain théorique ou par rapport à des gains constatés antérieurement, peut avoir plusieurs raisons telles par exemple : -°erreur de conception, problèmes de réalisation, - mauvaise gestion des stores, des volets, ... Grâce à la présente invention, il devient possible de contrôler ces dispositifs afin d'optimiser la consommation d'énergie. Pour estimer le rendement d'un système de chauffage ou de refroidissement (P4), il est proposé de mesurer au moins deux consommations d'énergie : - une correspondant au système de chauffage ou de refroidissement, - une correspondant aux appareils domestiques. L'essentiel de l'énergie consommée par ces appareils est perdue en général par effet Joule. Un équipement domestique consomme le plus souvent de l'électricité. Une partie de la consommation d'usage est transformée par effet Joule et contribue de ce fait au chauffage du bâtiment. Normalement la consommation de chauffage doit baisser en conséquence. Par contre, en été, le contraire se produit et la consommation (de refroidissement) augmente avec la consommation des appareils d'usage. Cette compensation d'énergie permet de déterminer le rendement de l'appareil de chauffage refroidissement. Lorsqu'une augmentation de la consommation est constatée (P5), le procédé permet d'estimer la quantité de surconsommation liée aux conditions météorologiques effectives. Il suffit d'appliquer le modèle aux données météorologiques enregistrées et aux données représentatives de la période étudiée. Il suffit de comparer les deux consommations ainsi obtenues pour estimer la variation de consommation liée aux conditions météorologiques. Certains problèmes liés à l'usage du bâtiment (P6) sont mentionnés ci- après : - négligences en matière d'ouverture de portes et de fenêtres. Ces négligences se manifestent par des pics de consommation, dont l'effet sur la consommation globale est facile à estimer. - taux d'occupation/de vacance de l'immeuble, rythme d'utilisation des locaux. Cette information peut être obtenue d'une manière plus ou moins précise en fonction d'un indicateur de présence choisi (voir ci-dessous). - comportement des usagers (chauffage refroidissement, eau chaude, éclairage, etc.). Ces consommations sont mesurées de préférence par des compteurs séparés (ou au moins un compteur spécifique, distinguant la consommation correspondante des consommations "thermiques" de chauffage / refroidissement. - insuffisance de maintenance-exploitation. Ce point est intimement lié 30036 5 7 22 à l'estimation du rendement du système de chauffage refroidissement. L'un des principaux aspects de la méthode de diagnostic proposée ici est son caractère non invasif. Elle s'adapte en effet à un bâtiment dans un contexte d'utilisation normale, selon la deuxième modalité, sauf éventuellement 5 pour un test de courte durée supplémentaire destiné à compléter les données, selon la première modalité. Une étude d'un bâtiment en cours d'utilisation prévoit de préférence un indicateur de présence humaine. En plus de la contribution humaine au bilan thermique du bâtiment, la présence humaine s'accompagne en général par une 10 activité (douches, cuisine, ouverture et fermeture de portes et de fenêtres, ordinateurs de bureau, ...) qui rend l'analyse des données difficiles. Il ne s'agit pas forcément de connaitre cette présence avec précision mais il est proposé de juste disposer d'un indicateur permettant au modèle de gérer les erreurs et les incertitudes liées à la présence humaine. Un indicateur de présence 15 humaine permet alors au modèle de réduire l'erreur lorsque le bâtiment est vide et d'accepter que cette erreur augmente lorsqu'il est occupé. Ainsi, à titre d'exemple, des locaux d'entreprise sont souvent vides ou très faiblement occupés le week-end et la nuit. Grâce à cette information et une gestion appropriée du modèle d'erreur, le modèle peut s'écarter des données 20 pendant les périodes où le bâtiment est occupé. La présence peut être estimée de différentes manières dont quelques exemples sont donnés ici : - connaissance du plan d'occupation/inoccupation humaine du bâtiment, connaissance de la périodicité de la présence (nuit, weekend, ...) 25 pour les bâtiments administratifs, les écoles, ... Le bâtiment est par exemple vide pour effectuer un test de courte durée. - détecteur de présence - mise du bâtiment sous alarme - détecteur à l'entrée/sortie d'un bâtiment 30 - niveau de consommation d'énergie d'usage - mesure du taux d'humidité et/ou de gaz carbonique dans l'air, - détecteur de consommation d'eau. Il ne s'agit pas forcément de mesurer la consommation d'eau mais lorsque des à-coups de consommation 30036 5 7 23 sont nombreux, ils témoignent, en général, de présence humaine. Cette liste d'outils permettant de détecter la présence humaine, n'est pas exhaustive. Comme mentionné déjà, la présence humaine n'a pas besoin d'être estimée d'une manière précise et on ne sortirait pas du cadre de la 5 présente invention si cette présence humaine n'était pas détectée. Le procédé selon l'invention ne repose pas sur ce type de détection. En effet, la consommation d'usage peut être un bon indicateur de présence humaine. En outre, il est possible de faire une estimation de l'apport thermique lié à une présence humaine en s'appuyant sur des méthodes conventionnelles. 10 Une fonction d'erreur peut également être prévue dans la modélisation selon la présente invention, que l'on dispose d'un indicateur de présence humaine ou non. D'une manière similaire, le modèle traite la contribution d'un chauffage d'appoint en acceptant une erreur du modèle plus importante. 15 Le procédé selon l'invention ne nécessite pas de connaître la température à l'intérieur du bâtiment mais, dans certains cas, une connaissance au moins partielle de celle-ci permet d'augmenter la précision des résultats obtenus. De toute façon, la mesure de température dans le bâtiment n'a pas besoin d'être cartographiée d'une manière précise. En effet, la 20 température ambiante moyenne (ou température de calibrage définie plus haut) dans un bâtiment peut être estimée à partir des mesures de consommation et de l'évolution des conditions météorologiques. Pour une meilleure adéquation entre le modèle dynamique et les données mesurées, il est recommandé de prendre certaines précautions 25 lorsque la température intérieure dépend du temps. Cette dépendance peut être voulue lorsqu'il y a plusieurs températures de régulation ou lorsque le système de chauffage refroidissement est coupé pendant certaines plages horaires. Cette dépendance peut également ne pas être voulue et être liée au fonctionnement de certains appareils d'usage gourmands en énergie. 30 Lorsque la température de régulation thermique n'est pas constante dans le temps (gestion optimale de l'énergie, températures de consigne différentes en fonction de l'heure et/ou du jour), il est recommandé que ces informations fassent partie des paramètres d'entrées du modèle au même titre que les données météorologiques. Cette information de régulation est disponible d'une manière naturelle lorsque le dispositif, selon la présente invention, prend en charge une régulation thermique. Dans le cas où cette information de régulation n'est pas disponible, elle peut être détectée à travers une variation de la consommation d'énergie du système de chauffage refroidissement mesurée en adéquation avec les conditions météorologiques. Une gestion de l'erreur permet de construire un modèle précis même s'il y a des moments où l'information n'est pas précise. Les performances intrinsèques ainsi que la température de calibrage sont déterminées par exemple pour des conditions de forte consommation d'énergie de chauffage refroidissement, c'est-à-dire lorsque la température de régulation est haute en hiver et basse en été. Cependant pour améliorer la qualité du modèle, il est souhaitable d'avoir accès aux informations de régulation. En l'absence de cette information, on pourrait prévoir l'installation de capteurs de température pour améliorer l'adéquation entre le modèle et les mesures de consommation, le but essentiel de ces capteurs étant de donner une évolution de la température en fonction du temps et non sa distribution spatiale. La distribution spatiale moyenne de la température peut être obtenue grâce à la notion de la température de calibrage. Dans le cas où la variation de la température en fonction du temps n'est pas voulue, elle peut augmenter au-delà de la température de régulation en raison de la consommation d'énergie d'usage. Il n'est pas alors nécessaire de connaître la carte de température avec précision. Cette situation peut être détectée de deux manières différentes : - à travers l'augmentation de la consommation d'usage. Une fonction d'erreur permet de gérer une telle situation. - à travers des capteurs de température dans les pièces à forte consommation d'énergie : cuisine, salle de calcul, .... Dès que la température ambiante est susceptible de s'écarter de la température de confort en raison du fonctionnement de ces équipements, il est recommandé d'installer un capteur de température. Un équipement domestique consomme le plus souvent de l'électricité. La plupart de la consommation est transformée par effet Joule et contribue de 30036 5 7 25 ce fait au chauffage du bâtiment. Normalement la consommation de chauffage doit baisser en conséquence. Par contre en été, le contraire se produit et la consommation (de refroidissement) augmente avec la consommation des appareils du bâtiment. 5 Certains appareils domestiques (four, plaques chauffantes, ...) sont assez gourmands en énergie et même lorsque le chauffage s'arrête, la température peut continuer à augmenter. Cela se traduit par une augmentation des pertes thermiques vers l'extérieur du bâtiment. Une partie de l'énergie consommée par exemple par un four en fonctionnement sert à chauffer le local 10 et une autre partie est perdue. L'énergie perdue se traduit par un dépassement de la température de confort. L'approche proposée par la présente description permet d'évaluer la quantité d'énergie récupérée pour maintenir la température du local et ce qui a été perdu en raison d'une augmentation de la température ambiante intérieure. 15 La même analyse s'étend au cas de systèmes de confort thermiques de rendement différent de 1. Le système peut être utilisé pour le chauffage ou la climatisation. Dans un tel cas, il est alors recommandé de disposer d'au moins deux mesures de consommation d'énergie : une pour les appareils d'usage à effet Joule avec un rendement égal à 1 et une pour les (de 20 préférence pour chaque) systèmes de chauffage refroidissement avec un rendement distinct de 1. En l'absence de tels capteurs de température, il est également possible de s'appuyer sur un modèle de gestion de l'erreur. L'écart entre la consommation fournie par le modèle et la consommation mesurée peut 25 augmenter lorsque la consommation d'usage augmente. L'avantage de mettre un capteur de température dans les zones à forte consommation d'énergie est d'augmenter l'intervalle de temps où le modèle est en bonne adéquation avec les données. Comme précisé ci-dessus, le modèle prévu dans la mise en oeuvre de 30 la présente invention tient compte de la capacité thermique du bâtiment et est dynamique. Il permet de lier les consommations aux conditions météorologiques extérieures mesurées et éventuellement des informations sur l'utilisation du bâtiment (information sur le système de régulation, températures intérieures mesurées ou visées, indication et/ou la quantification éventuelle(s) de la présence humaine dans le bâtiment, informations sur la ventilation motorisée). Le modèle dynamique proposé a la possibilité d'évoluer d'une manière plus ou moins rapide en fonction du temps. Si les données collectées s'écartent d'une manière significative du modèle, cela traduit une modification de l'usage : changement de la température de consigne, portes/fenêtres ouvertes, ... Une alerte est alors lancée. Avec les données d'utilisation du bâtiment, le modèle peut évoluer d'une manière régulière en fonction du temps. Si les performances intrinsèques, fournies par le modèle, se dégradent au-delà d'un certain seuil, on peut lancer une alerte ciblée sur la nature de la déviation : résistance de l'enveloppe du bâtiment, infiltrations, mauvais rendement solaire, rendement du système de chauffage refroidissement. L'indicateur de présence humaine n'est utilisé que pour ajuster le modèle aux données. Le modèle peut s'écarter des données lorsque l'indicateur affiche une forte présence humaine. Une fois que le modèle dynamique est construit, on peut l'appliquer à des conditions météorologiques standardisées et avec une température intérieure maintenue à une valeur nominale pour calculer la performance effective du bâtiment. Le modèle peut être n'importe quel processus de calcul dynamique permettant de relier les consommations en cours à l'historique des conditions météorologiques (et éventuellement aussi de la température intérieure et de l'indication de présence). Par exemple, le modèle peut être de la forme : E, = e, (2) où les indices i, i-1, , i-q, sont les instants iAt où les mesures ont été effectuées, At est un intervalle de temps qui peut être par exemple de l'ordre de 15 minutes. Ei : représente les pertes énergétiques durant l'intervalle de temps [(i-1)At, iAt]. Il s'agit bien des pertes énergétiques liées au chauffage, avec ses deux composantes, la consommation de l'appareil de chauffage et la contribution de l'énergie d'usage. Nous avons donc +Eui (3) où r est le coefficient de rendement à identifier. Dans le cas d'un système de refroidissement, Ei = rEci - Eu; (4) Te; est la température extérieure à un instant iAt donné. Vi est la vitesse du vent qui peut avoir deux composantes l'intensité du vent et sa direction, Si est le rayonnement solaire, I; est une grandeur vectorielle représentant des informations optionnelles sur l'utilisation du bâtiment (Températures intérieures mesurées ou visées, informations sur la régulation et la gestion thermique du bâtiment, indication de présence humaine, information sur le système de ventilation, fonctionnement d'un chauffage d'appoint). ei représente le modèle d'erreur. L'équation (2) ne peut avoir lieu qu'avec un terme d'erreur e. à ajuster en fonction de 1. , les informations sur l'utilisation du bâtiment. Si l'on note Etoti, la consommation d'énergie totale du bâtiment ou d'une partie du bâtiment, la consommation d'usage, qui n'a pas contribué au chauffage refroidissement, est donnée par Etoti-Eci. La fonction f est à construire à partir des données. Elle peut être tout simplement une fonction polynomiale ou même linéaire. La fonction f dépend d'un certain nombre de paramètres à identifier. Ces paramètres peuvent tout simplement être les coefficients du polynôme à plusieurs variables qui définit f. La modélisation peut être réalisée en plusieurs étapes. Les données disponibles sont par exemple partagées en deux parties. Une première partie I sert à construire le modèle et une seconde partie II sert ensuite à le valider. L'identification du modèle se fait en minimisant l'écart pour tout i de la première partie I entre la consommation obtenue par simulation Esim, = ,_q,S,...S,_q,I,...I,_q) et la consommation mesurée E. La minimisation se fait en identifiant les paramètres de f. Dans le cas où f est un polynôme, les paramètres à identifier ne sont autres que ses coefficients. L'écart accepté entre Esimi et Ei dépend de l'indicateur de présence humaine (dans la mesure où celui-ci est utilisé : dans le cas contraire, la consommation d'usage peut être un bon moyen pour contrôler l'erreur). La validation se fait en utilisant la deuxième partie de données. Elle a pour but de comparer la réponse du modèle Esim, = ,_q,S,...S,_q,I,...I,_q) et Ei pout tout i de la seconde partie II. Le modèle est ensuite appliqué à des conditions conventionnelles de 10 fonctionnement du bâtiment supposé être non occupé, pour en déduire la GPEI. Il existe plusieurs manières pour réaliser la modélisation. On peut par exemple choisir une modélisation récursive. Dans ce cas, dans le modèle proposé en (2) Ei_1 prend en compte les 15 conditions météorologiques et les conditions d'utilisation du bâtiment antérieures à (i-1)At et l'on peut mener ce raisonnement de proche en proche pour proposer le modèle récursif E,= _ q2 e' où q1 et q2 sont très petits en comparaison avec q, le nombre de 20 termes pris en compte dans le modèle (2). Cela se traduit par une réduction du nombre des coefficients à identifier. En général q1 et q2 sont de l'ordre de 3. Cela permet d'améliorer la qualité de prédiction du modèle. D'autres modélisations peuvent également être envisagées. À partir du moment où l'on se ramène à un modèle récursif, on peut simuler le modèle 25 dynamique par un modèle ayant un petit nombre d'entrées. On peut alors faire appel aux outils très populaires tel que le Krigeage, les réseaux neuronaux, SVM (Support Vector Machine), ... Un dispositif matériel est prévu pour la mise en oeuvre d'un procédé selon la présente invention. 30 Comme déjà mentionné plus haut, il n'est pas nécessaire de mesurer la température intérieure et encore moins de cartographier la température d'ambiance dans tout le bâtiment. La température moyenne intérieure est donnée par la température de calibrage. Elle est obtenue à partir du modèle. Cette température de calibrage ne doit pas être affectée par les pics de températures liés à l'utilisation d'appareils domestiques. La mesure de ces pics, si possible avec précision, permet d'augmenter la fiabilité du modèle et d'étendre sa durée de validité aux moments de surchauffe liés à la consommation d'usage. Dans le cas où cette mesure de température intérieure n'est pas disponible, le modèle peut, en se basant sur le niveau élevé de la consommation d'usage, accepter une erreur plus importante. De même si la température de régulation n'est pas fixe, il est souhaitable d'avoir accès aux températures de régulation ou à la température effective mesurée. Cela permet d'étendre également la durée de validité du modèle. Si ces informations ne sont pas disponibles, le modèle peut détecter les moments de forte consommation d'énergie de chauffage (ou de refroidissement). Les performances intrinsèques sont alors déterminées pour les périodes où le système de chauffage refroidissement fonctionne d'une manière intensive. Les appareils ayant des rendements différents doivent être de préférence mesurés par des compteurs séparés. Sinon, une moyenne statistique peut être utilisée. On peut utiliser un ou plusieurs indicateurs de présence humaine. On n'a pas besoin d'une estimation précise de cette présence. Cette information est un indicateur qui permet au modèle de coller plus ou moins avec les données. Les données météorologiques peuvent être collectées à partir d'une mini station météorologique locale ou bien collectées à partir d'un centre météorologique (via une liaison Internet par exemple). Dans le cas d'une ventilation mécanique qui fonctionne d'une manière discontinue, il est préférable d'enregistrer l'état du ventilateur et/ou son débit pour mieux estimer les pertes par ventilation. On peut également se baser sur des caractéristiques nominales d'une ventilation à débit constant. Les pertes par une ventilation naturelle sont avantageusement estimées avec les autres types d'infiltrations. Une implémentation du dispositif pour la mise en oeuvre de la présente invention est illustrée à titre d'exemple sur la figure 2. Des données collectées par des capteurs 6 à l'intérieur du bâtiment 2 sont envoyées à un boîtier 8 électronique, tel par exemple un ordinateur à base d'un processeur basse consommation connecté à Internet. Le boîtier 8 envoie à son tour ces données sur un serveur distant 10, par exemple un serveur "virtuel", connu également sous le nom de "cloud" (signifiant nuage en anglais). Dans la forme de réalisation représentée sur la figure 2, on a supposé que des capteurs 12 extérieurs, regroupés par exemple dans une station météorologique locale dédiée, ou bien des données d'un centre météorologique, communiquaient au boitier 8 les valeurs mesurées par l'intermédiaire du serveur distant 10. Le modèle est construit et préférablement mis à jour sur le serveur distant 10. Une copie du modèle est envoyée sur le boîtier 8 pour contrôler l'installation afin de minimiser la consommation d'énergie. Ce contrôle peut s'effectuer en agissant sur au moins un actionneur 14. Un ou plusieurs actionneurs peuvent être intégrés au boîtier. L'usager peut se connecter, à travers l'interface utilisateur 4 évoquée déjà plus haut sur le boîtier 8 pour avoir des informations sur l'évaluation de la 20 consommation et pour fixer les paramètres du programme de contrôle. Les alertes viennent du boîtier 8 et sont communiquées par l'interface utilisateur 4. Comme nous l'avions vu ci-dessus, la mesure des conditions météorologiques et éventuellement de températures intérieures permettent de décomposer la consommation d'un appareil ménager en deux parties, une 25 partie qui a contribué à maintenir la température du bâtiment à la température de confort et une surconsommation éventuelle qui mène alors au dépassement de cette température. Le modèle dynamique obtenu ci-dessus peut être alors appliqué à des conditions météorologiques stationnaires, adaptées pour réaliser une 30 évaluation du coefficient de déperdition par transmission HT : absence de vent, absence de rayonnement solaire, humidité relative faible, faible occupation du bâtiment, ... Cela veut dire que dans le modèle (2), nous posons Te, = = = Te,_q = Te , où Te est donnée, V, = =V,_q= S, = = S,_q = 0 et 30036 5 7 31 = = sont fixés à une valeur constante qui traduit l'absence de ventilation mécanique, pas de présence humaine, une température de régulation donnée que l'on note Ti, ... Ces conditions stationnaires donnent une valeur constante de Esim. Le coefficient de déperdition par transmission HT est alors donnée par 5 HT = (Esim/At)/(Ti-Te) en hiver et HT = (Esim/At)/(Te-Ti), Ti est la température intérieure, qui peut être représentée par Tcal, la température de calibrage. 10 Le modèle permet d'établir la valeur de HT de l'enveloppe et la comparer avec la valeur de HT établie préalablement, par exemple par une valeur déterminée par les normes en vigueur. Si la différence est importante, la cause en est peut-être : - un problème de conception ou de mise en oeuvre, 15 - une modification par rapport au plan d'origine, - un vieillissement. Si le dispositif est appliqué d'une manière continue, la différence est constatée dès le début pour le premier cas. Pour le deuxième cas, la différence entre le HT mesuré et le HT conventionnel subit une discontinuité liée à la modification par rapport à l'origine. Avec le vieillissement, la différence se creuse au cours des années. La consommation d'énergie par transmission QT peut être calculée de deux manières différentes : QT , 0, 0, , où et ont été mis à zéro et les 4 ont la même valeur que pour calculer HT et peuvent inclure une température de consigne Ti. Ensuite, on peut calculer les pertes par infiltrations sont alors données par Pour estimer les gains solaires Qv =Qrv Qr- , on commence par calculer ce qui donne 7112s où 1 est un coefficient donné par la formule (1). Pour tenir compte des fluctuations des conditions météorologiques, les quantités Q rjs , peuvent être calculées en appliquant le modèle à des données dynamiques de référence -5-" pour obtenir -1 Q. . Ces données de référence sont des conditions météorologiques représentatives du climat local du bâtiment. La variation de la consommation liée aux fluctuations des conditions météorologiques est alors SQ =Q (5sQv aQ.s- - Qs Qrs' De même, le modèle peut être alimenté par des données statiques, par exemple Te=0°C, V=10 m/s, S=300 W/m2. Le modèle finit par se stabiliser sur des puissances stationnaires : Ps où - = - A' et N est le nombre de pas de temps effectués pour atteindre la convergence. Ces performances quantitatives sont assorties d'une marge d'erreur. Le terme d'erreur eL est à la base du procédé de calcul d'incertitude. La norme (Guide to the expression of uncertainty in measurement GUM JCGM 100:2008) est utilisée à cet effet. On peut difficilement dissocier les problèmes d'infiltration des problèmes de ventilation. La ventilation peut être effectuée d'une manière naturelle ou automatique. Dans le cas d'une ventilation automatique, elle peut être effectuée d'une manière continue ou discontinue. Les pertes par ventilation automatique sont soustraites de la consommation globale du système de chauffage refroidissement. Elles peuvent être estimées de plusieurs manières : - mesure de la consommation électrique du ventilateur, - mesure du flux d'air de la ventilation, - à partir de la perte nominale pour des ventilateurs à débit constant. Comme expliqué ci-dessus, le modèle proposé permet d'estimer la consommation liée aux infiltrations naturelles. C'est l'indicateur I, qui neutralise la ventilation mécanique dans les calculs de Qr ,(2V et Qs En raison des compensations thermiques par effet Joule entre les équipements d'usage et le chauffage, le processus d'identification peut trouver le coefficient r de rendement du chauffage utilisé, en utilisant l'équation (3). Ce coefficient peut être comparé au coefficient nominal et déclencher éventuellement une alerte. Le gaz peut être utilisé pour différents usages comme par exemple pour des tables de cuisson. Dans une telle configuration, l'utilisation d'au moins un détecteur de présence est avantageuse. Grâce à des mesures en continu, un éventuel défaut de la chaudière peut être détecté rapidement. Si l'écart se creuse entre le rendement nominal 20 et le rendement estimé au fil du temps, le système lance de préférence une alerte de maintenance de la chaudière. Pour estimer alors le rendement r, défini par (3) et (4), du système de chauffage refroidissement, il suffit de corréler les éléments suivants : - les conditions météorologiques, 25 - la consommation du dispositif dont on veut mesurer le rendement, - la consommation de dispositif dont le rendement est connu (égal à 1), - la température extérieure de rejet. Dans le cas de l'utilisation d'une pompe à chaleur pour une climatisation, la chaleur dégagée par effet Joule par les appareils domestiques 30 se traduit par une augmentation de la consommation de la pompe à chaleur. Ce processus peut être appliqué aux appareils de refroidissement et permet de déterminer le coefficient de rendement r de la pompe à chaleur (ou autre appareil de refroidissement), de le comparer à sa valeur nominale et de déclencher éventuellement une alerte. À chaque instant un utilisateur, qui dispose d'un identifiant et d'un mot de passe, dans un mode de réalisation de l'invention, peut accéder à partir de l'interface utilisateur 4 aux informations suivantes : - performance intrinsèque de l'enveloppe. - détection d'infiltration d'air en corrélant la consommation avec la vitesse du vent. - rendement du système de chauffage et de refroidissement. Ces informations peuvent être moyennées sur une période plus ou moins courte déterminée par l'utilisateur. Des conseils peuvent être également générés pour conseiller aux utilisateurs une stratégie de réduction de la consommation. En particulier, une stratégie de rénovation efficace peut être déterminée en étudiant plusieurs scénarii de rénovation et leurs impacts sur la réduction de la consommation. Cette estimation peut être comparée avec la réduction effective de la facture énergétique après travaux. Le système peut mettre à la disposition de l'usager sa consommation d'usage. Selon le cas, elle peut être décomposée de la manière suivante : - consommation qui a contribué au chauffage, - consommation d'équipements domestiques ou de bureau et surconsommation de climatisation provoquée par la consommation d'usage. Dans le cas d'une garantie d'usage des alertes peuvent être générées. Si les alertes ne sont pas suivies d'effet, la garantie peut être suspendue. L'installation peut aussi être contrôlée d'une manière automatique. En utilisant le cas échéant un détecteur de présence, la température peut être adaptée en fonction de la présence ou l'absence d'occupants. Le détecteur de présence peut être par exemple couplé à un système de sécurité du bâtiment. En plus da la gestion du système de chauffage refroidissement, Le dispositif (via par exemple le boîtier (5) peut piloter l'ouverture et la fermeture des volets et les stores pour améliorer les performances thermiques du bâtiment. Il peut contrôler le système de ventilation et l'ouverture des bouches d'aération. À cet effet, des actionneurs 14 sont prévus dans le dispositif de la figure 2. La mise en oeuvre de la présente invention peut se baser sur l'utilisation d'un nombre de types de mesure très limité (consommation d'usage, consommation de chauffage refroidissement, conditions météorologiques, conditions d'utilisation du bâtiment) pour déduire les performances thermiques intrinsèques et d'usage du bâtiment. La présente invention propose d'utiliser un concept de température de calibrage estimée à partir du modèle mathématique. Cette température de calibrage correspond à la température moyenne du bâtiment telle qu'elle est perçue par un système de chauffage refroidissement associé au bâtiment considéré. La mise en oeuvre de l'invention ne nécessite pas de connaissance précise de la carte de températures, même lorsqu'elle n'est pas uniforme. Le procédé selon l'invention prévoit, en résumé, la création d'un modèle dynamique ayant pour entrée des conditions météorologiques et des conditions d'utilisation du bâtiment et pour sortie des consommations 15 énergétiques. Pour déterminer les caractéristiques intrinsèques du bâtiment étudié, un modèle dynamique exprime la réponse du bâtiment en fonction des conditions météorologiques et d'utilisation. L'application de ce modèle à des conditions météorologiques statiques ou de référence, permet de séparer et 20 d'identifier les performances intrinsèques liées à la perte par transmission, par convection et aux gains solaires du bâtiment. Pour chaque critère, un jeu de données adéquat est appliqué au modèle. À partir de ces caractéristiques intrinsèques, il devient possible d'attribuer l'origine d'une surconsommation à des conditions météorologiques 25 exceptionnelles ou à des problèmes d'usage comme détaillé plus haut. Le dispositif proposé par la présente invention est non invasif et peut s'appliquer à n'importe quel type de bâtiments. Une fonction d'erreur peut être prévue pour permettre de gérer le manque d'informations concernant par exemple l'occupation du bâtiment ou l'effet d'appareils à forte consommation 30 d'énergie. Dans les deux cas, une fonction d'erreur peut être associée au modèle pour gérer le manque d'information. Le nombre de capteurs nécessaires au fonctionnement du dispositif est limité. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une carte des températures précise du bâtiment. Le modèle proposé par l'invention permet de déterminer une température de calibrage telle que définie plus haut. Elle correspond à une estimation de la température moyenne du bâtiment. Elle permet d'étudier aussi bien un gros bâtiment qu'un appartement muni de compteurs d'énergie individuels. La présente invention ne se limite pas aux formes de réalisation préférées décrites ci-dessus à titre d'exemples non limitatifs et aux variantes évoquées mais elle concerne toutes les variantes à la portée de l'homme du métier dans le cadre des revendications ci-après.10 REVENDICATIONS1. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment, occupé ou non, comportant des appareils de chauffage refroidissement permettant le chauffage refroidissement du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ainsi que des appareils d'usage situés à l'intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ledit procédé présentant les étapes suivantes : - acquisition de paramètres concernant la météorologie, - mesure d'une consommation énergétique des appareils de chauffage refroidissement, - mesure d'une consommation énergétique des appareils d'usage, caractérisé en ce que les mesures susmentionnées sont réalisées à des moments prédéterminés fournissant alors un ensemble de mesures, en ce que chaque ensemble de mesures est mémorisé au moins 15 pendant une période prédéterminée, en ce qu'au moins une partie des mesures réalisées et mémorisées sont utilisées pour créer un modèle dynamique reliant la consommation d'énergie à des conditions météorologiques et à des conditions d'utilisation antérieures, et 20 en ce qu'un diagnostic est réalisé en alimentant le modèle dynamique avec des données météorologiques choisies afin de dériver dudit modèle des caractéristiques thermiques et/ou énergétiques du bâtiment ou d'une partie du bâtiment. 2. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique d'un bâtiment selon 25 la revendication 1, caractérisé en ce qu'une température de calibrage est déterminée, température de calibrage qui, pour des paramètres météorologiques et d'utilisation du bâtiment donnés, correspond à une consommation d'énergie de chauffage refroidissement nulle, permettant de réaliser le diagnostic du bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment. 30 3. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique d'un bâtiment selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'une compensation, respectivement surconsommation, est réalisée entre la consommation énergétique de chauffage, respectivement refroidissement, et la consommationénergétique des autres appareils utilisés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment, et en ce que ledit procédé comporte en outre une étape de détermination du rendement des appareils de chauffage refroidissement à partir d'une mesure distincte de la consommation énergétique entre les appareils d'usage de rendement thermique égal à 1 et les appareils de chauffage refroidissement d'un rendement thermique différent de 1. 4. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les paramètres concernant la météorologie sont choisis dans l'ensemble comportant la température extérieure, la vitesse du vent, la direction du vent, l'ensoleillement. 5. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que des paramètres météorologiques sont obtenus à l'aide de capteur extérieurs au bâtiment ou à la partie de bâtiment. 6. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que des paramètres météorologiques sont obtenus à partir de données d'un site Internet. 7. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il prévoit également une mesure 20 permettant de déterminer et/ou de quantifier une présence humaine dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment concerné. 8. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il prévoit également au moins une mesure de température à l'intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment, 25 ladite mesure étant réalisée en un lieu susceptible d'être plus chaud que le reste du bâtiment ou de la partie de bâtiment, en raison de la consommation d'usage. 9. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il prévoit également d'intégrer dans 30 la création du modèle dynamique de paramètres concernant un système de ventilation. 10. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que les caractéristiques thermiqueset/ou énergétiques dérivées du modèle dynamique sont choisies dans l'ensemble des caractéristiques contenant un coefficient de déperdition par transmission HT , des pertes d'énergie par transmission (4r, (ri ou PT ), des pertes par infiltration (Q ou Pv ) et des gains solaires (77Q5. /74s ou ,7Ps ). 11. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte une étape de calcul d'une consommation de chauffage refroidissement avec le modèle dynamique créé et les paramètres concernant la météorologie ainsi qu'une étape d'émission d'une alerte lorsque la consommation de chauffage refroidissement mesurée est sensiblement supérieure à une consommation de chauffage refroidissement calculée. 12. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte une étape de calcul de caractéristiques thermiques et/ou énergétiques avec le modèle dynamique créé et les paramètres concernant la météorologie ainsi qu'une étape d'émission d'une alerte lorsque les caractéristiques calculées se dégradent en-deçà d'un seuil prédéterminé. 13. Procédé de réalisation d'un diagnostic thermique selon les revendications 1 à 12, caractérisé en ce que le modèle dynamique est un modèle récursif ne prenant en compte qu'un nombre réduit d'ensembles de données mesurées et enregistrées, par exemple cinq ensembles de données antérieures ou moins. 14. Dispositif de diagnostic, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour la mise en oeuvre de chacune des étapes d'un procédé selon l'une des revendications 1 à 13.